এসি পাওয়ার প্লাগ এবং সকেট

**AC power plugs and sockets** ডিভাইসকে মেইনস বিদ্যুৎ–এর সাথে সংযুক্ত করে তাদের বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করে। একটি **প্লাগ** হলো এমন একটি সংযোগকারী যা একটি বৈদ্যুতিকভাবে চালিত যন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকে, প্রায়শই একটি কেবলের মাধ্যমে। একটি **সকেট** (যা **রিসেপ্ট্যাকল** বা **আউটলেট** নামেও পরিচিত) স্থায়ীভাবে স্থাপন করা থাকে, সাধারণত ভবনের অভ্যন্তরীণ দেয়ালে, এবং এটি একটি AC বৈদ্যুতিক বর্তনীর সাথে সংযুক্ত। সকেটে প্লাগ প্রবেশ করানো ("প্লাগ ইন" করা) হলে যন্ত্রটি এই বর্তনী থেকে শক্তি গ্রহণ করতে পারে।

বহনযোগ্য যন্ত্রের জন্য প্লাগ ও দেয়ালে স্থাপিত সকেট ১৮৮০-এর দশকে প্রবর্তিত হয়, যা আলোয়ের সকেটে সংযোগের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। পরবর্তীকালে সুবিধা ও বৈদ্যুতিক আঘাত থেকে সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের নকশা উন্নয়ন করা হয়। বৈদ্যুতিক প্লাগ ও সকেট একে অপরের থেকে ভোল্টেজ ও প্রবাহ মান, আকৃতি, আকার এবং সংযোগকারীর ধরনে ভিন্ন হয়ে থাকে। বিশ্বজুড়ে প্লাগ ও সকেটের বিভিন্ন মানসম্মত ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়, এবং বহু অপ্রচলিত সকেটের ধরন এখনও পুরোনো ভবনগুলোতে দেখা যায়।

প্রযুক্তিগত মানের সমন্বয়ের ফলে কিছু ধরনের প্লাগ বৃহৎ অঞ্চলে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে, যা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের উৎপাদন ও আমদানি সহজ করে এবং ভ্রমণকারীদের জন্য সুবিধা প্রদান করে। কিছু বহু-মানসম্পন্ন সকেট বিভিন্ন ধরনের প্লাগ ব্যবহারের সুযোগ দেয়। অসামঞ্জস্যপূর্ণ সকেট ও প্লাগ অ্যাডাপ্টারের সাহায্যে ব্যবহার করা যেতে পারে, যদিও এগুলো সবসময় পূর্ণ নিরাপত্তা ও কর্মক্ষমতা নিশ্চিত নাও করতে পারে।
## সংযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এক-দশার (Single-phase) সকেটে দুটি পাওয়ার পিনের জন্য রিসেপ্ট্যাকল বা ছিদ্র থাকে; একটি বিদ্যুৎ উৎস থেকে সংযুক্ত যন্ত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহ বহন করে (যাকে *লাইভ*, *লাইন* বা *ফেজ পিন* বলা হয়) এবং অন্যটি বিদ্যুৎ প্রবাহকে পুনরায় উৎসে ফিরিয়ে নিয়ে যায় (যাকে *নিউট্রাল পিন* বলা হয়)। অনেক সকেটে মাটির সাথে সুরক্ষা সংযোগ বা আর্থ গ্রাউন্ডের জন্য তৃতীয় একটি ছিদ্র বা পিন থাকে। প্লাগ হলো একটি 'পুরুষ' (male) সংযোগকারী, যাতে সাধারণত বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা পিন থাকে যা সকেটের ছিদ্রের ('স্ত্রী' বা female কন্টাক্ট) সাথে মিলে যায়। কিছু প্লাগে একটি 'স্ত্রী' কন্টাক্টও থাকে, যা কেবল আর্থ গ্রাউন্ড সংযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণত সকেটের কোনো উন্মুক্ত পিন বা টার্মিনালে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় না, তাই পাওয়ার পিনগুলো সর্বদা সকেটের বদলে প্লাগের অংশ হিসেবে থাকে। শক্তিতে সচল সকেটের ভেতরে থাকা কন্টাক্টগুলো ছাড়াও, প্লাগ এবং সকেট ব্যবস্থায় প্রায়শই বৈদ্যুতিক শক বা যন্ত্রপাতির ক্ষতি কমানোর জন্য অন্যান্য সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য থাকে।

বিষয়শ্রেণী:বৈদ্যুতিক সংযোগকারী
## ইতিহাস

১৮৮০-এর দশকে যখন বাণিজ্যিক বিদ্যুৎশক্তির প্রবর্তন হয়, তখন তা প্রধানত আলোকসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হতো। অন্যান্য বহনযোগ্য যন্ত্রপাতি (যেমন ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, বৈদ্যুতিক পাখা, ইস্ত্রি এবং কার্লিং-টং হিটার) লাইট-বাল্ব সকেটের সঙ্গে সংযুক্ত করা হতো। ১৮৮৫ সালেই ব্রিটিশ বাজারে দুই-পিন প্লাগ এবং দেয়াল সকেটের একটি বিন্যাস উপলব্ধ ছিল। প্রায় ১৯১০ সালের দিকে প্রথম তিন-পিন বিশিষ্ট আর্থযুক্ত (গ্রাউন্ডেড) প্লাগ বাজারে আসে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে অন্যান্য নিরাপত্তা উন্নয়ন বাজারে প্রবর্তিত হয়। প্লাগ ও দেয়াল সকেটের জন্য প্রথম দিকের জাতীয় মানগুলোর একটি ১৯১৫ সালে যুক্তরাজ্যে প্রণীত হয়।
## নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য

### দুর্ঘটনাজনিত সংস্পর্শ থেকে সুরক্ষা
প্লাগ ও সকেটের নকশা ধীরে ধীরে এমনভাবে উন্নত হয়েছে যাতে বৈদ্যুতিক শক ও অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি কমানো যায়। প্লাগ এমনভাবে আকার দেওয়া হয় যাতে জীবিত অংশের সঙ্গে দেহের সংস্পর্শ না ঘটে। ব্যবহারকারীর জীবিত পিন স্পর্শের ঝুঁকি কমাতে সকেটকে অবতল (recessed) করা হতে পারে এবং প্লাগকে সেই অবতলের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে ফিট করার জন্য নকশা করা হয়। প্লাগ প্রবেশ বা অপসারণের সময় বিদ্যুতায়িত ধাতব অংশের উন্মুক্ততা কমাতে সংযোগ পিনের আংশিক দৈর্ঘ্য নিরোধক দ্বারা আবৃত থাকতে পারে। সকেটে স্বয়ংক্রিয় শাটার থাকতে পারে, যা বিদ্যুতায়িত সংযোগস্থলে বিদেশি বস্তু প্রবেশ রোধ করে। সকেট প্রায়শই এমন আবরণে বসানো হয় যা তার পেছনের দেয়ালের জীবিত তারের সঙ্গে দুর্ঘটনাজনিত সংস্পর্শ রোধ করে। কিছু ক্ষেত্রে সকেট ব্যবহার না হলে সেটি ঢেকে রাখার জন্য সমন্বিত আবরণ (যেমন একটি কব্জাযুক্ত ঢাকনা) বা সকেট বন্ধ করার জন্য একটি সুইচও থাকতে পারে।

### অতিপ্রবাহ সুরক্ষা
কিছু প্লাগ, বিশেষত ব্রিটিশ টাইপ&nbsp;G, একটি অন্তর্নির্মিত ফিউজ বহন করে, যা অতিরিক্ত প্রবাহ ঘটলে সার্কিট বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

### আর্থিং (গ্রাউন্ডিং)
সংযুক্ত যন্ত্রের নিরোধক ত্রুটির বিরুদ্ধে সুরক্ষার উদ্দেশ্যে আর্থ সংযোগের জন্য একটি তৃতীয় সংযোগ ব্যবহার করা হয়। কিছু প্রাথমিক অনার্থযুক্ত প্লাগ ও সকেট প্রকার পরবর্তীতে আর্থ পিন সংযোজনের মাধ্যমে সংশোধিত হয় বা আর্থযুক্ত প্রকারের পক্ষে ধাপে ধাপে প্রত্যাহার করা হয়। প্লাগ প্রায়শই এমনভাবে নকশা করা হয় যাতে আর্থ সংযোগটি বিদ্যুতায়িত সার্কিট সংযোগের আগে যুক্ত হয়। নির্ধারিত IEC appliance class আর্থিং বা সমমানের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে। Class&nbsp;I যন্ত্রের ক্ষেত্রে প্লাগ ও সকেটে আর্থ সংযোগ প্রয়োজন, আর Class&nbsp;II যন্ত্র অনার্থযুক্ত এবং দ্বৈত নিরোধক দ্বারা ব্যবহারকারীকে সুরক্ষা দেয়।

### <span class="anchor" id="Polarisation"></span>পোলারাইজেশন
যেখানে সরবরাহ তারবিন্যাসে একটি "নিউট্রাল" পরিবাহক বিদ্যমান, সেখানে প্লাগের পোলারাইজেশন যন্ত্রে পার্থক্য বজায় রেখে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যন্ত্রপাতি এমনভাবে নকশা করা হতে পারে যাতে সুইচ সার্কিটের জীবিত পাশ বিচ্ছিন্ন করে, অথবা স্ক্রু-বেস ল্যাম্পহোল্ডারের খোলকে নিউট্রালের সঙ্গে যুক্ত করে বৈদ্যুতিক শকের ঝুঁকি কমায়। কিছু নকশায় পোলারাইজড প্লাগ অ-পোলারাইজড সকেটের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় না। অধিকাংশ NEMA&nbsp;1 প্লাগে, উদাহরণস্বরূপ, নিউট্রাল ব্লেডটি লাইভ ব্লেডের তুলনায় সামান্য প্রশস্ত হয়, ফলে এটি কেবল একভাবেই প্রবেশ করানো যায়। যে তারবিন্যাস ব্যবস্থায় উভয় সার্কিট পরিবাহকেরই আর্থের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বিভব থাকে, সেখানে পোলারাইজড প্লাগ বিশেষ সুবিধা দেয় না।

### প্লাগ ও পাওয়ার কর্ডের ভোল্টেজ রেটিং

প্লাগ এবং পাওয়ার কর্ড-এর জন্য নির্মাতা একটি নির্ধারিত ভোল্টেজ ও প্রবাহ মান নির্দিষ্ট করে। লোডের জন্য অনুপযুক্ত প্লাগ বা পাওয়ার কর্ড ব্যবহার করা নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চ-প্রবাহ যন্ত্র কম রেটিংযুক্ত এক্সটেনশন কর্ডে সংযুক্ত করলে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। কখনও কখনও দ্বৈত ভোল্টেজ 120&nbsp;V / 240&nbsp;V যন্ত্র সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত কর্ডগুলো কেবল 125&nbsp;V রেটিংযুক্ত হয়; তাই ভ্রমণকারীদের উপযুক্ত ভোল্টেজ রেটিংযুক্ত কর্ড ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হয়।

## সম্প্রসারণ

সকেটের সংখ্যা বা পৌঁছানোর পরিসর বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

### এক্সটেনশন কর্ড
এক্সটেনশন কর্ড (এক্সটেনশন লিড) সাময়িক সংযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়, যখন কোনো সকেট যন্ত্রের পাওয়ার লিডের নাগালের মধ্যে থাকে না। এটি নমনীয় তারের শেষে একটি একক সকেটের আকারে হতে পারে অথবা একাধিক সকেটযুক্ত একটি পাওয়ার স্ট্রিপ হতে পারে। একটি পাওয়ার স্ট্রিপে সুইচ, সার্জ ভোল্টেজ সুরক্ষা, অথবা অতিপ্রবাহ সুরক্ষাও থাকতে পারে।

### মাল্টিসকেট অ্যাডাপ্টার

File:Adaptateur électrique multiprise CEE 7 04.jpg|একটি ফরাসি CEE&nbsp;7 অ্যাডাপ্টার
File:Multisocket adaptor (once common).jpg|একটি পুরনো মার্কিন অ-পোলারাইজড মাল্টিসকেট অ্যাডাপ্টার


মাল্টিসকেট অ্যাডাপ্টার (বা "স্প্লিটার") একটি একক সকেটে দুই বা ততোধিক প্লাগ সংযুক্ত করার সুযোগ দেয়। এগুলো বিভিন্ন বিন্যাসে নির্মিত হয়, ব্যবহৃত দেশ ও অঞ্চলের উপর নির্ভর করে, এবং বিভিন্ন রেটিংসহ পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে একটি সকেটে একাধিক বৈদ্যুতিক ভোক্তা যন্ত্র সংযুক্ত করা যায় এবং এটি প্রধানত কম ক্ষমতার যন্ত্র (টিভি সেট, টেবিল ল্যাম্প, কম্পিউটার ইত্যাদি)-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

এগুলো সাধারণত 250&nbsp;V-এ 6&nbsp;A, 10&nbsp;A, বা 16&nbsp;A অথবা 125&nbsp;V-এ 15&nbsp;A বা তার কম রেটিংযুক্ত হয়। এটি অ্যাডাপ্টারের সামগ্রিক রেটিং নির্দেশ করে এবং ব্যবহৃত সকেটের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না (উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি 16&nbsp;A 250&nbsp;V অ্যাডাপ্টারে চারটি সকেট থাকে, তবে প্রত্যেকটি 2&nbsp;A ব্যবহারকারী চারটি পৃথক যন্ত্র সংযুক্ত করা নিরাপদ, কারণ মোট লোড হবে মাত্র 8&nbsp;A; কিন্তু যদি দুটি যন্ত্র সংযুক্ত করা হয়, যেগুলোর প্রত্যেকটি 10&nbsp;A ব্যবহার করে, তবে সম্মিলিত 20&nbsp;A লোড সার্কিটকে অতিরিক্ত লোড করবে)।

কিছু দেশে এ ধরনের অ্যাডাপ্টার নিষিদ্ধ এবং দোকানে পাওয়া যায় না, কারণ অতিরিক্ত লোডের ফলে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে বা দেয়ালে স্থাপিত সকেটে অতিরিক্ত যান্ত্রিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। অ্যাডাপ্টার সিরামিক, বেকেলাইট বা অন্যান্য প্লাস্টিক উপাদানে নির্মিত হতে পারে।

## আন্তঃসামঞ্জস্য

### হাইব্রিড ও সার্বজনীন সকেট

File:Multi plug.jpg|একটি তথাকথিত "সার্বজনীন সকেট", যা কোনো আনুষ্ঠানিক মান পূরণ করে না, তবে এটি বিভিন্ন ধরনের প্লাগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তৈরি
File:Thai socket.jpg|TIS&nbsp;166-2549-এর চিত্র&nbsp;4 অনুযায়ী নির্মিত একটি আর্থযুক্ত থাই সকেট। এটি NEMA প্লাগ গ্রহণ করে, কিন্তু থাইল্যান্ডের ভোল্টেজ 230&nbsp;V হওয়ায় এটি কেবল 120&nbsp;V-এর জন্য নকশাকৃত যন্ত্রের সঙ্গে বৈদ্যুতিকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।
File:Chinasocket.jpg|পুরনো চীনা দ্বৈত সকেট, যা অনার্থযুক্ত দুই-পিন (উপরে) এবং আর্থযুক্ত তিন-পিন (নিচে) প্লাগ গ্রহণ করে


"হাইব্রিড", "বহু-মান", বা "সার্বজনীন" সকেট দুই বা ততোধিক প্রকারের প্লাগ গ্রহণের জন্য নকশা করা হয়। কিছু বিচারব্যবস্থায় এগুলো সকেটের নিরাপত্তা মান লঙ্ঘন করে। নিরাপত্তা সমর্থকগণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী, এবং একটি সকেট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সার্বজনীন সকেট ও অ্যাডাপ্টারের একাধিক নিরাপত্তা সমস্যা তুলে ধরেছে, যার মধ্যে রয়েছে ভোল্টেজ অসামঞ্জস্য, জীবিত পিনের উন্মুক্ততা, যথাযথ আর্থ সংযোগের অভাব, অথবা অতিলোড বা শর্ট সার্কিট থেকে সুরক্ষার অভাব। সার্বজনীন সকেট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিগত মানের আওতার বাইরে থাকায় স্থায়িত্ব, প্লাগ ধারণক্ষমতা, উপাদানের তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা অন্যান্য কর্মক্ষমতার মান পূরণ নাও করতে পারে।

কোনো প্রযুক্তিগত মানে একটি সকেটকে একাধিক প্রকারের প্লাগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার বিধান থাকতে পারে। থাই দ্বৈত সকেট TIS&nbsp;166-2549-এর চিত্র&nbsp;4-এ নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এটি থাই প্লাগের পাশাপাশি Type&nbsp;A, B, এবং C&nbsp;প্লাগ গ্রহণের জন্য নকশা করা। চীনা দ্বৈত সকেটে একটি অনার্থযুক্ত সকেট থাকে যা A এবং C প্লাগ গ্রহণ করে এবং একটি আর্থযুক্ত সকেট থাকে যা Type&nbsp;I প্লাগ গ্রহণ করে। ২০২১ সালে চীনা মানের সংশোধনের পর থেকে, এ ধরনের দ্বৈত সকেট স্থাপন চীনে আর অনুমোদিত নয়, তবে বহু বিদ্যমান স্থাপনায় এগুলো এখনও দেখা যায়।

এ ধরনের থাই বা চীনা দ্বৈত সকেট 120&nbsp;V যন্ত্রে ব্যবহৃত প্লাগও (যেমন 120&nbsp;V রেটযুক্ত NEMA&nbsp;1-15 অনার্থযুক্ত প্লাগ) গ্রহণ করে। যেহেতু উভয় দেশেই গৃহস্থালি বিদ্যুৎ সরবরাহ 220–230&nbsp;V, তাই এটি বৈদ্যুতিক অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে পারে। এসব দ্বৈত সকেট ফরাসি এবং শ্যুকো প্লাগ (Type&nbsp;E এবং F)ও গ্রহণ করে, তবে তা অনিরাপদভাবে: আর্থ সংযোগ স্থাপিত হয় না এবং প্লাগ আংশিকভাবে প্রবেশ করালে জীবিত পিন উন্মুক্ত থাকতে পারে।

### পরিবর্তনযোগ্য কেবল ও প্লাগ

সাধারণত নির্মাতারা কোনো যন্ত্রে একটি IEC 60320 ইনলেট প্রদান করেন, যার সঙ্গে একটি বিচ্ছিন্নযোগ্য পাওয়ার কর্ড (মেইনস ফ্লেক্স লিড) এবং উপযুক্ত প্লাগ থাকে, যাতে কেবল প্লাগের ধরন ভিন্ন হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ যন্ত্র আলাদাভাবে উৎপাদনের প্রয়োজন না হয়। বিকল্পভাবে, প্লাগটি মানসম্মত বা স্বত্বাধিকারভুক্ত সংযোগকারীর মাধ্যমে প্রায়শই পরিবর্তনযোগ্য করা যায়।

### ভ্রমণ অ্যাডাপ্টার

অ্যাডাপ্টার অধিকাংশ মানের অন্তর্ভুক্ত নয়, ফলে এদের জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক গুণগত মানদণ্ড নির্ধারিত নেই। শারীরিক সামঞ্জস্য থাকলেই যে যন্ত্র ও সকেটের ভোল্টেজ বা ফ্রিকোয়েন্সি সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, তা নিশ্চিত নয়। অ্যাডাপ্টার ভ্রমণকারীদের বিদেশি সকেটে যন্ত্র সংযুক্ত করার সুযোগ দেয়, কিন্তু ভোল্টেজ বা ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন করে না। ভিন্ন ভোল্টেজযুক্ত স্থানে বৈদ্যুতিক সামঞ্জস্যের জন্য একটি ভোল্টেজ কনভার্টার প্রয়োজন। সঠিক ভোল্টেজ থাকলেও সরবরাহ ও যন্ত্রের ফ্রিকোয়েন্সি অমিল সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। কিছু যন্ত্রে ভোল্টেজ নির্বাচনের জন্য একটি সুইচ থাকে। বহু আধুনিক যন্ত্র AC অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করে যা 100–240&nbsp;V ভোল্টেজে 50 বা 60&nbsp;Hz গ্রহণ করতে পারে; ফলে উপযুক্ত প্লাগ অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করলে এগুলো বিশ্বব্যাপী ব্যবহারযোগ্য।

## বর্তমানে ব্যবহৃত মান প্রকারসমূহ

কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যবহৃত প্লাগ ও সকেট স্থানীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

International Electrotechnical Commission (IEC) সাধারণত সামঞ্জস্যপূর্ণ প্লাগের প্রকারসমূহের জন্য অক্ষর-নির্দেশকসহ একটি নির্দেশিকা সংরক্ষণ করে, যা পূর্বে United States Department of Commerce কর্তৃক প্রকাশিত নির্দেশিকাগুলোর সম্প্রসারণ। এটি একটি *de facto* নামকরণ মান এবং ভ্রমণকারীদের জন্য নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিছু অক্ষর প্রকার একাধিক প্রবাহ রেটিং বা ভিন্ন প্রযুক্তিগত মানের সঙ্গে সম্পর্কিত; তাই অক্ষরটি প্রকার পরিবারের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট প্লাগ ও সকেটকে এককভাবে চিহ্নিত করে না, কিংবা সামঞ্জস্যের নিশ্চয়তা দেয় না। প্লাগ ও সকেটের শারীরিক সামঞ্জস্য সঠিক ভোল্টেজ, ফ্রিকোয়েন্সি বা প্রবাহ ধারণক্ষমতার নিশ্চয়তা দেয় না। সব প্লাগ ও সকেট পরিবারের জন্য IEC নির্দেশিকায় অক্ষর নেই; তবে যেগুলোর আছে, সেগুলো এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, পাশাপাশি খুচরা বিক্রেতাদের দ্বারা সাধারণত ব্যবহৃত কিছু অতিরিক্ত অক্ষরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইউরোপে, CENELEC সদস্য দেশগুলোতে ব্যবহৃত অনুমোদিত প্লাগ ও সকেটের প্রযুক্তিগত মানের একটি তালিকা প্রকাশ করে।

### অস্ট্রালেশীয় AS/NZS 3112 এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ প্লাগ (টাইপ I)<span class="anchor" id="Type I"></span>
ওশেনিয়া-র একাধিক দেশ, পাশাপাশি চীন ও আর্জেন্টিনায় এমন একটি প্লাগ ব্যবহৃত হয় যাতে দুটি সমতল পিন কোণাকুণি অবস্থানে থেকে V-আকৃতি গঠন করে, এবং একটি উল্লম্ব সমতল আর্থিং পিন থাকে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে পিনের সুনির্দিষ্ট মাত্রা ও মেরুতা ভিন্ন হলেও, এই প্লাগ ও সকেটগুলো পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এগুলোকে *টাইপ&nbsp;I* নামে পরিচিত করা হয়।

#### আর্জেন্টিনা IRAM 2073 এবং 2071

আর্জেন্টিনা-তে ব্যবহৃত প্লাগ ও সকেট ব্যবস্থা আর্জেন্টাইন মানিকরণ ও প্রত্যয়ন ইনস্টিটিউট (IRAM)-এর একাধিক মান দ্বারা সংজ্ঞায়িত। IRAM&nbsp;2071 একই আকারের কিন্তু আকার ও রেটিংয়ে ভিন্ন দুটি সকেট নির্ধারণ করে। ছোট এবং অধিক প্রচলিত সকেটটির মান 10&nbsp;A। বড় ভ্যারিয়েন্টটি 20&nbsp;A মানের এবং প্রধানত উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতি, যেমন এয়ার কন্ডিশনারে ব্যবহৃত হয়। IRAM&nbsp;2073 ক্লাস&nbsp;I যন্ত্রপাতি (যেগুলোর আর্থিং প্রয়োজন) ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট প্লাগ নির্ধারণ করে। এই প্লাগ ও সকেট ব্যবস্থায় একটি আর্থিং পিন এবং দুটি সমতল বিদ্যুৎ-বহনকারী পিন থাকে, যা উল্টো V-আকৃতি (120°) গঠন করে।

10&nbsp;A সংস্করণের পিনের পরিমাপ । পাওয়ার পিনগুলো উল্লম্বের সাথে 30° কোণে স্থাপিত এবং প্লাগের কেন্দ্র থেকে তাদের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব । এগুলোর দৈর্ঘ্য । আর্থিং পিনের দৈর্ঘ্য  এবং এটি প্লাগের কেন্দ্রের নিচে  দূরত্বে স্থাপিত। 20&nbsp;A সংস্করণের পিনগুলো আরও বড় –  – এবং প্লাগের কেন্দ্র থেকে আরও দূরে স্থাপিত – পাওয়ার পিনের জন্য , আর্থিং পিনের জন্য ।  দৈর্ঘ্যে আর্থিং পিনটি সামান্য বড়, আর পাওয়ার পিনগুলো সামান্য ছোট, ।

IRAM&nbsp;2063 দ্বারা সংজ্ঞায়িত 10A প্লাগের একটি আর্থবিহীন সংস্করণও রয়েছে, যাতে আর্থিং পিন নেই এবং এটি ক্লাস&nbsp;II যন্ত্রপাতির সাথে ব্যবহার করা যায়। অন্যদিকে, 20A প্লাগে অবশ্যই আর্থিং থাকতে হবে।

পাওয়ার পিনের উপরের অংশে নিরোধক স্লিভ ব্যবহার করা অনুমোদিত, তবে বাধ্যতামূলক নয়। ব্যবহার করা হলে, আংশিকভাবে প্রবেশ করানো প্লাগের পিন স্পর্শ করার ফলে বৈদ্যুতিক শকের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। 20&nbsp;A প্লাগের পিনগুলো 10&nbsp;A প্লাগের তুলনায় আরও দূরে স্থাপিত হওয়ায়, আর্জেন্টিনার এই দুই ধরনের প্লাগ পরস্পরের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। 20&nbsp;A প্লাগ 10&nbsp;A সকেটে বা বিপরীতভাবে প্রবেশ করানো সম্ভব নয়।

অস্ট্রালেশীয় ও চীনা প্লাগের তুলনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো, আর্জেন্টিনার প্লাগে লাইভ ও নিউট্রাল সংযোগ উল্টোভাবে সংযুক্ত থাকে। আর্জেন্টিনায়, যখন আর্থ সংযোগ নিচের দিকে থাকে, তখন লাইভ (লাইন) সংযোগ সকেটের ডান পাশে থাকে, কিন্তু অস্ট্রালেশিয়া ও চীনে একই অবস্থানে এটি বাম পাশে থাকে।

ব্রাজিলে, টাইপ&nbsp;I-ধরনের প্লাগ ও সকেট এখনো পুরোনো স্থাপনায় উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতি যেমন এয়ার কন্ডিশনার, ডিশওয়াশার এবং গৃহস্থালী ওভেনে প্রচলিত। এগুলোকে প্রায়ই "আর্জেন্টাইন প্লাগ" বলা হয় এবং প্রকৃতপক্ষে এগুলো 20&nbsp;A মানের IRAM প্লাগের সাথে ভৌতভাবে অভিন্ন, যদিও এগুলো সম্ভবত আমেরিকান NEMA&nbsp;10-20 মানের (যার একই আকারগত বিন্যাস) ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে উন্নত হয়েছিল। যদিও এই প্লাগগুলো কখনও কখনও সাধারণ এক-ফেজ বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য আর্জেন্টিনার মতো একইভাবে সংযুক্ত করা হয়, কিছু ক্ষেত্রে এগুলো স্প্লিট-ফেজ বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় দুটি "হট" (বা ফেজ) তার এবং একটি নিউট্রাল তারসহ, কিন্তু আর্থ সংযোগ ছাড়া ব্যবহৃত হয়। তাই সকেট ও প্লাগে একই তারসংযোগ পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি; অন্যথায় যন্ত্রপাতি নিশ্চিতভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নতুন স্থাপনায়, ব্রাজিলে জাতীয় মান NBR&nbsp;14136 হিসেবে গৃহীত টাইপ&nbsp;N প্লাগের 20&nbsp;A সংস্করণ সাধারণত অগ্রাধিকার পায়।
#### অস্ট্রেলীয়/নিউজিল্যান্ড মান AS/NZS 3112


File:Australian Dual Socket Outlet.jpg|অস্ট্রালেশীয় সুইচযুক্ত তিন-পিন (10&nbsp;A) দ্বৈত সকেট আউটলেট, সবচেয়ে প্রচলিত ভ্যারিয়েন্ট
File:Aust AC plug.jpg|নিরোধক পিনসহ মানক অস্ট্রেলীয় 10&nbsp;A পাওয়ার প্লাগ
File:Australian mains socket styles for different current ratings.jpg|10&nbsp;A, 15&nbsp;A, 20&nbsp;A, 25&nbsp;A এবং 32&nbsp;A এক-ফেজ সকেট। প্রতিটি সকেট সমান বা কম কারেন্ট রেটিংয়ের প্লাগ গ্রহণ করে।


এই অস্ট্রেলীয়/নিউজিল্যান্ড মানটি অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিজি, টোঙ্গা, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ এবং পাপুয়া নিউ গিনিতে ব্যবহৃত হয়। প্লাগের আকৃতি ও মৌলিক মাত্রা আর্জেন্টিনায় ব্যবহৃত 10&nbsp;A প্লাগের সঙ্গে অভিন্ন। অস্ট্রালেশীয় মানে 10, 15, 20, 25 এবং 32&nbsp;A পর্যন্ত কারেন্ট গ্রহণকারী যন্ত্রের জন্য একমুখী সামঞ্জস্যপূর্ণ প্লাগ ও সকেটের একটি সিরিজ নির্ধারণ করা হয়েছে। সব সকেট সমান বা নিম্নতর কারেন্ট রেটিংয়ের প্লাগ গ্রহণ করে, কিন্তু উচ্চতর রেটিংয়ের নয়। উদাহরণস্বরূপ, 10&nbsp;A প্লাগ সব সকেটে ফিট করবে, কিন্তু 20&nbsp;A প্লাগ কেবল 20, 25 এবং 32&nbsp;A সকেটে ফিট করবে।

সব প্লাগেই পাওয়ার পিনগুলো উল্লম্বের সাথে 30° কোণে স্থাপিত এবং প্লাগের কেন্দ্র থেকে তাদের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব , আর আর্থিং পিনটি প্লাগের কেন্দ্রের নিচে  দূরত্বে স্থাপিত—যা আর্জেন্টিনার 10&nbsp;A প্লাগে ব্যবহৃত মাত্রার সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন। তিনটি সমতল পিনের প্রত্যেকটির পরিমাপ —আর্জেন্টিনার তুলনায় সামান্য বড়। পাওয়ার পিনের দৈর্ঘ্য , আর আর্থিং পিনের দৈর্ঘ্য —যা আর্জেন্টিনার তুলনায় কিছুটা ছোট।

15&nbsp;A প্লাগে আর্থ পিনের উচ্চতা 6.35 থেকে  পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে, তবে পাওয়ার পিনের মাত্রা অপরিবর্তিত থাকে। 20&nbsp;A প্লাগে আবার তিনটি পিনের উচ্চতাই একইভাবে বৃদ্ধি করা হয়, ফলে তিনটি পিনের পৃষ্ঠমাত্রা আবারও অভিন্ন হয়। 25&nbsp;A সংস্করণে আর্থিং পিন উল্টো L-আকৃতির (উপরের প্রান্তে অতিরিক্ত একটি বার যুক্ত করা হয়েছে), এবং 32&nbsp;A সংস্করণে এটি পার্শ্বমুখী U-আকৃতির (উভয় প্রান্তে অতিরিক্ত বার যুক্ত করা হয়েছে)।

সাধারণত গৃহস্থালী বা বাণিজ্যিক স্থাপনায় কেবল 10&nbsp;A এবং 15&nbsp;A সকেটই দেখা যায়। 20&nbsp;A সকেট বিরল এবং এর চেয়ে উচ্চ রেটিংয়েরগুলো অত্যন্ত বিরল। আর্থবিহীন 10&nbsp;A প্লাগের একটি সংস্করণ, যাতে দুটি কোণাকুণি পাওয়ার পিন আছে কিন্তু আর্থিং পিন নেই, ডাবল-নিরোধিত যন্ত্রপাতির সাথে ব্যবহৃত হয়; তবে সকেট ও উচ্চ রেটিংয়ের প্লাগে সবসময় আর্থ সংযোগ থাকে। নিউজিল্যান্ডে PDL&nbsp;940 "ট্যাপ-অন" বা "পিগি-ব্যাক" প্লাগ পাওয়া যায়, যা প্লাগের পিছনে দ্বিতীয় একটি 10&nbsp;A প্লাগ সংযুক্ত করার সুযোগ দেয়। অস্ট্রেলিয়ায় বর্তমানে এই পিগি-ব্যাক প্লাগ কেবল প্রস্তুতকারক-নির্মিত এক্সটেনশন লিডে পাওয়া যায়।

আধুনিক অস্ট্রেলীয় সকেট আউটলেটের একটি নতুন বৈশিষ্ট্য হলো সকেটের চারপাশে স্ন্যাপ-ফিটিং আবরণ, যা সকেটকে দেয়ালে স্থির রাখা স্ক্রুগুলো ঢেকে রাখে এবং সকেটের চারদিকে বিস্তৃত থাকে। অস্ট্রেলিয়ায় বৈদ্যুতিক নিয়ম অনুযায়ী কেবল লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইলেকট্রিশিয়ানই দেয়াল থেকে সকেট খুলতে পারেন; ফলে সহজে অপসারণযোগ্য বাইরের কভার দেয়াল পুনরায় রং করার সময় বিদ্যুৎ উন্মুক্ত না করেই কাজ সম্পন্ন করার সুবিধা দেয় এবং সকেট খুলে পুনরায় বসানোর জন্য ইলেকট্রিশিয়ান নিয়োগের খরচ এড়ানো যায়।

অস্ট্রেলিয়ার মানক প্লাগ/সকেট ব্যবস্থা প্রথমে C112 মান হিসেবে সংহিতাকৃত হয়েছিল (১৯৩৭ সালে অস্থায়ীভাবে প্রস্তাবিত এবং ১৯৩৮ সালে আনুষ্ঠানিক মান হিসেবে গৃহীত), যা একটি নকশা-র উপর ভিত্তি করে ছিল, যা Harvey Hubbell দ্বারা পেটেন্ট করা হয়েছিল এবং ১৯৯০ সালে এটি AS&nbsp;3112 দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

নিরোধক পিনের বাধ্যবাধকতা ২০০০ সালের সংশোধনীতে প্রবর্তিত হয় এবং প্রকাশের ৫ বছর পর কার্যকর হয়। বর্তমান সংস্করণ হলো *AS/NZS&nbsp;3112:2025*।

#### চীন GB&nbsp;2099.1 এবং GB&nbsp;1002 (টাইপ A ও I)

মূলভূখণ্ড চীনা প্লাগ ও সকেটের মান (যেখানে হংকং ও ম্যাকাও অন্তর্ভুক্ত নয়) GB&nbsp;2099.1 এবং GB&nbsp;1002-এ নির্ধারিত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-তে প্রবেশের অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে চীন নতুন CPCS (Compulsory Product Certification System) চালু করে, এবং মানসম্মত চীনা প্লাগগুলো এই ব্যবস্থার অধীনে CCC চিহ্ন পেয়েছে। প্লাগগুলো তিন-তারের, আর্থযুক্ত, 10 বা 16&nbsp;A, 250&nbsp;V মানের এবং প্রধানত ক্লাস&nbsp;I প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। 10&nbsp;A সংস্করণের পিনের পুরুত্ব  এবং প্রস্থ ; পাওয়ার পিনের কেন্দ্র প্লাগের কেন্দ্র থেকে  দূরে, এবং আর্থ পিনের কেন্দ্র  দূরে। উভয় প্লাগ প্রকারেই লাইভ ও নিউট্রাল পিনের দৈর্ঘ্য , আর আর্থ পিনের দৈর্ঘ্য । এর ফলে 10&nbsp;A সংস্করণটি আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রালেশিয়ার 10&nbsp;A সকেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ তাদের মাত্রা প্রায় অভিন্ন।

পিনের দৈর্ঘ্য ছাড়া 16&nbsp;A সংস্করণের সব মাত্রাই সামান্য বড়। এর পিনের পরিমাপ ; পাওয়ার পিনের কেন্দ্র প্লাগের কেন্দ্র থেকে  দূরে, এবং আর্থ পিনের কেন্দ্র  দূরে। এর ফলে এই প্লাগটি আর্জেন্টিনায় ব্যবহৃত 20&nbsp;A সকেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে পিনের ভিন্ন দূরত্বের কারণে এটি চীনা 10&nbsp;A সকেট এবং সব অস্ট্রালেশীয় সকেটের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

চীনের কিছু সকেটে এমন একটি যান্ত্রিক লকআউট থাকে, যা আর্থ পিন (যা অন্য দুটি পিনের চেয়ে সামান্য দীর্ঘ) আগে প্রবেশ না করলে লাইভ ও নিউট্রাল টার্মিনালে প্রবেশ রোধ করে; অন্য কিছু সকেটে শাটার খুলতে উভয় লাইভ টার্মিনালে পিন প্রবেশ করানো প্রয়োজন। ২০২৪ সালের সংশোধনের পর, GB&nbsp;1002 আর্থবিহীন দুই-পিন ক্লাস&nbsp;II প্লাগও সংজ্ঞায়িত করে; তবে এই ধরনের প্লাগ শাটার খোলার জন্য আর্থ পিন প্রয়োজন এমন সকেটে প্রবেশ করানো যায় না। ইতোমধ্যে ২০০৮ সাল থেকে 16&nbsp;A-এর জন্য, এবং ২০২১ সাল থেকে 10&nbsp;A-এর জন্যও, একটি আর্থবিহীন ক্লাস&nbsp;II প্লাগ ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে, যা শাটার খোলার জন্য সংযুক্তিহীন ডামি আর্থ পিন ব্যবহার করে; এই ধরনের আর্থবিহীন প্লাগ একই রেটিংয়ের সব চীনা সকেটে ফিট করে।

চীন ক্লাস&nbsp;II যন্ত্রের জন্য আমেরিকান/জাপানি NEMA&nbsp;1-15 সকেট ও প্লাগও ব্যবহার করে (তবে এক পিন অন্যটির চেয়ে চওড়া—এমন পোলারাইজড প্লাগ গ্রহণ করা হয় না)। GB&nbsp;1002-এর পুরোনো সংস্করণে ইউরোপ্লাগ (টাইপ&nbsp;C) গ্রহণকারী একটি সকেট প্রকারও সংজ্ঞায়িত ছিল, কিন্তু ২০২১ সালের সংশোধনীতে এই হাইব্রিড সকেটটি অপসারণ করা হয়। যেকোনো প্রকারের চীনা সকেটে ভোল্টেজ 220&nbsp;V।

চীনে সকেটগুলোতে সাধারণত আর্থ সংযোগ পাওয়ার পিনের উপরে থাকে, কিন্তু আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রালেশিয়ায় এটি সাধারণত নিচে অবস্থান করে। অস্ট্রালেশীয় প্লাগে পাওয়ার পিনের উপরের অংশে নিরোধক স্লিভ থাকে, কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যমান চীনা প্লাগে তা নেই; ফলে প্লাগ ও সকেটের মুখের মধ্যে আঙুল ঢোকানোর মতো ফাঁক থাকা অবস্থায়ও পিন বিদ্যুৎবাহী হতে পারে। ২০২২ সাল থেকে চীনে বিক্রিত প্লাগে নিরোধক স্লিভ অনুমোদিত হয়েছে; এবং ২০২৭ সাল থেকে তা বাধ্যতামূলক হবে।

### ব্রিটিশ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ মানসমূহ

সব আর্থযুক্ত ব্রিটিশ সকেটের মেরুতা মানসম্মত: আর্থ উপরে এবং লাইভ সকেটের ডান পাশে থাকে। এই রীতিটি এসব প্লাগ ও সকেট ব্যবহারকারী অন্যান্য দেশেও অনুসরণ করা হয়।

#### BS 546 এবং সম্পর্কিত প্রকার (টাইপ D ও M)<span class="anchor" id="Type D"></span><span class="anchor" id="Type M"></span>

BS 546, "Two-pole and earthing-pin plugs, socket-outlets and socket-outlet adaptors for AC (50-60&nbsp;Hz) circuits up to 250&nbsp;V" মানে 2&nbsp;A, 5&nbsp;A (টাইপ&nbsp;D), 15&nbsp;A (টাইপ&nbsp;M) এবং 30&nbsp;A রেটিংয়ের চার আকারের প্লাগ বর্ণনা করা হয়েছে। প্লাগগুলোতে ত্রিভুজাকারে বিন্যস্ত তিনটি গোল পিন থাকে, যার মধ্যে উপরের বড় পিনটি আর্থিং পিন। প্লাগগুলো পোলারাইজড এবং ফিউজবিহীন। বিভিন্ন কারেন্ট রেটিংয়ের প্লাগ পরস্পর বিনিমেয় নয়। ১৯৩৪ সালে প্রবর্তিত BS&nbsp;546 প্রকারটি যুক্তরাজ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে BS&nbsp;1363 মান দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎপ্রযুক্তি কমিশন-এর মতে, প্রায় ৪০টি দেশ টাইপ&nbsp;D এবং ১৫টি দেশ টাইপ&nbsp;M ব্যবহার করে। কিছু দেশ, যেমন ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা, BS&nbsp;546-ভিত্তিক মান ব্যবহার করে।

#### BS 1363 (টাইপ G)<span class="anchor" id="Type G"></span>

File:Uk 13a double socket.jpg|BS&nbsp;1363 সকেট
File:BS1363 Plug 04.jpg|ফিউজ অংশ দৃশ্যমান BS&nbsp;1363 প্লাগ


BS 1363 "13 A plugs, socket-outlets, adaptors and connection units" যুক্তরাজ্যে ব্যবহৃত প্রধান প্লাগ ও সকেট প্রকার। IEC-এর মতে এটি বিশ্বব্যাপী ৫০টিরও বেশি দেশে ব্যবহৃত হয়। এসব দেশের মধ্যে কয়েকটি BS&nbsp;1363-ভিত্তিক জাতীয় মান গ্রহণ করেছে, যেমন: বাহরাইন, হংকং, আয়ারল্যান্ড, সাইপ্রাস, ম্যাকাও, মালয়েশিয়া, মাল্টা, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা এবং ইউএই।

এই প্লাগে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আকারে বিন্যস্ত তিনটি আয়তাকার পিন থাকে। BS&nbsp;1363 প্লাগে একটি ফিউজ থাকে, যা অতিরিক্ত লোডের কারণে নমনীয় তারে ক্ষতি ও অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দেয়। আধুনিক যন্ত্রপাতি কেবল উপযুক্ত মানের পূর্ব-স্থাপিত ফিউজসহ বিক্রি করা যেতে পারে।

#### BS 4573 (যুক্তরাজ্য শেভার)

যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড এবং মাল্টায় বৈদ্যুতিক শেভার ও টুথব্রাশের জন্য BS&nbsp;4573 দুই-পিন প্লাগ ও সকেট ব্যবহৃত হয়। প্লাগটির পিনে নিরোধক স্লিভ থাকে। এটি ইউরোপ্লাগ টাইপ&nbsp;C-এর অনুরূপ হলেও পিনের ব্যাস ও দূরত্ব সামান্য ভিন্ন; ফলে এটি Schuko সকেটে ফিট হয় না। তবে এমন দুই-পিন সকেট ও অ্যাডাপ্টার রয়েছে, যা BS&nbsp;4573 এবং ইউরোপ্লাগ—উভয়ই গ্রহণ করে।

### সিইই ৭ মান

ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন দ্য রুলস ফর দ্য অ্যাপ্রুভাল অফ ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট (আইইসিইই) ছিল একটি মান নির্ধারণকারী সংস্থা, যা ১৯৫১ সালে 'সিইই পাবলিকেশন ৭' নামে *স্পেসিফিকেশন ফর প্লাগস অ্যান্ড সকেট-আউটলেটস ফর ডোমেস্টিক অ্যান্ড সিমিলার পারপাসেস* প্রকাশ করে। এটি সর্বশেষ ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে সংশোধনী ৪-এর মাধ্যমে হালনাগাদ করা হয়েছিল। সিইই ৭-এর মধ্যে সাধারণ স্পেসিফিকেশন এবং নির্দিষ্ট কানেক্টরগুলোর জন্য স্ট্যান্ডার্ড শিট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইউরোপে ১৯ মিমি ব্যবধানে দুটি গোলাকার পিন ভিত্তিক স্ট্যান্ডার্ড প্লাগ এবং সকেট ব্যবহৃত হয়, যার বেশিরভাগই 'IEC/TR 60083'-এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিটি দেশের নিজস্ব প্রবিধান এবং জাতীয় মান রয়েছে; উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো দেশে শিশু-সুরক্ষিত শাটর (child-resistant shutters) প্রয়োজন হয়, আবার কোনোটিতে হয় না। প্লাগ এবং সকেটের ক্ষেত্রে সিই মার্কিং প্রযোজ্য নয় এবং এর অনুমতিও নেই।

#### সংক্ষিপ্ত আলোচনা
নিচের সারণিতে সিইই ৭ অনুযায়ী সাধারণ সকেট এবং প্লাগের ধরন এবং একে অপরের সাথে তাদের সম্পর্ক দেখানো হলো।

#### সিইই ৭/১ আর্থিংবিহীন সকেট এবং সিইই ৭/২ আর্থিংবিহীন প্লাগ

সিইই ৭/১ আর্থিংবিহীন সকেটগুলো  পিন বিশিষ্ট সিইই ৭/২ গোলাকার প্লাগ গ্রহণ করে। যেহেতু এগুলোতে কোনো আর্থিং সংযোগ নেই, তাই অধিকাংশ দেশ থেকে এগুলো ধাপে ধাপে তুলে নেওয়া হচ্ছে বা হয়েছে। কিছু দেশ এখনও শুষ্ক এলাকায় এগুলোর ব্যবহারের অনুমতি দেয়, আবার কিছু দেশ কেবল প্রতিস্থাপনের জন্য এগুলো বিক্রির অনুমতি দেয়। পুরনো সকেটগুলো এতই অগভীর যে প্লাগের লাইভ পিনগুলো দুর্ঘটনাবশত স্পর্শ করার সম্ভাবনা থাকে। সিইই ৭/১ সকেটগুলো কোনো আর্থিং সংযোগ প্রদান না করেই সিইই ৭/৪, সিইই ৭/৬ এবং সিইই ৭/৭ প্লাগ গ্রহণ করে। তবে আর্থিংযুক্ত সিইই ৭/৩ এবং সিইই ৭/৫ সকেটগুলোতে সিইই ৭/২ আর্থিংবিহীন গোলাকার প্লাগ প্রবেশ করানো যায় না।

#### সিইই ৭/৩ সকেট এবং সিইই ৭/৪ প্লাগ (জার্মান "শুকো"; টাইপ এফ)

সিইই ৭/৩ সকেট এবং সিইই ৭/৪ প্লাগ সাধারণত *[[শুকো]]* (Schuko) নামে পরিচিত, যা *Schutzkontakt* বা আর্থের সাথে "সুরক্ষামূলক সংযোগ"-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। সকেটে দুটি গোলাকার ছিদ্রযুক্ত একটি বৃত্তাকার খাঁজ এবং দুটি আর্থিং ক্লিপ রয়েছে যা লাইভ পিনের সংযোগ হওয়ার আগেই কাজ শুরু করে। পিনগুলো হলো  আকৃতির। শুকো সিস্টেমটি অ-পোলারাইজড (unpolarized), যা লাইভ এবং নিউট্রাল সংযোগকে উল্টে দেওয়ার সুযোগ দেয়। সকেটটি ইউরোপ্লাগ এবং সিইই ৭/১৭ প্লাগ গ্রহণ করে এবং এতে সিইই ৭/৭-ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি ১৬ অ্যাম্পিয়ার রেটিংযুক্ত। বর্তমান জার্মান মানগুলো হলো DIN ৪৯৪৪১ এবং DIN ৪৯৪৪০। এই মানটি জার্মানি সহ বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে এবং অন্যান্য মহাদেশে ব্যবহৃত হয়। কিছু দেশে সকেটে শিশু-সুরক্ষিত শাটর থাকা বাধ্যতামূলক; তবে DIN ৪৯৪৪০ মানের ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতা নেই।

এই প্লাগটি বেশিরভাগ ইউরোপীয় দেশে এবং দক্ষিণ কোরিয়া ও উরুগুয়েসহ আরও কিছু দেশে ব্যবহৃত হয়। ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে বেলজিয়াম, চেক প্রজাতন্ত্র, সাইপ্রাস, আয়ারল্যান্ড, লিশটেনস্টাইন, সুইজারল্যান্ড এবং ইউকে এটি মোটেও ব্যবহার করে না; আর ডেনমার্ক, ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রান্স, ইতালি, মোনাকো, সান মারিনো, স্লোভাকিয়া দেশে এর ব্যবহার প্রধান নয়।

#### সিইই ৭/৫ সকেট এবং সিইই ৭/৬ প্লাগ (বেলজীয় বা ফরাসি; টাইপ ই)

এই বৈদ্যুতিক কানেক্টরটি সম্ভবত বেলজিয়ামে উদ্ভূত হয়েছিল, যেখানে ১৯৩০-এর দশকে ভিঙ্কিয়ার ফ্রেরেস এবং নিকো এটি প্রবর্তন করেছিল। ফ্রান্স সম্ভবত ১৯৫০-এর দশকে এটি গ্রহণ করে, যা ১৯৩০-এর দশক থেকে ব্যবহৃত জার্মান-ধরনের শুকো প্লাগ এবং সকেটগুলোকে প্রতিস্থাপন করে।

সিইই ৭/৫ সকেট এবং সিইই ৭/৬ প্লাগ বেশ কয়েকটি জাতীয় মানে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বেলজীয় NBN C 61‑112, ফরাসি NF C 61-314 এবং চেক ČSN 35 4516। সকেটে দুটি গোলাকার ছিদ্রযুক্ত একটি বৃত্তাকার খাঁজ রয়েছে। সকেট থেকে বেরিয়ে থাকা গোলাকার আর্থ পিনটি বিদ্যুৎবাহী সংযোগগুলো স্পর্শ করার আগেই সংযুক্ত হয়। আর্থ পিনটি ছিদ্র দুটির মাঝখানে থাকে এবং সেটি  অফসেটে অবস্থিত। প্লাগটিতে  মাপের দুটি গোলাকার পিন রয়েছে, যা একে অপরের থেকে  দূরে অবস্থিত এবং সকেটের বর্ধিত আর্থ পিনের জন্য এতে একটি ছিদ্র থাকে।

ইউরোপে সিইই ৭/৫ সকেট হলো বেলজিয়াম, চেক প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স, পোল্যান্ড এবং স্লোভাকিয়ার প্রাথমিক মান। ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ এবং গ্রিনল্যান্ডসহ ডেনমার্কে বর্তমানে টাইপ কে-এর পাশাপাশি সিইই ৭/৩ এবং সিইই ৭/৫ উভয়ই স্পষ্টভাবে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইউরোপের বাইরের আরও কিছু দেশের তালিকা দেশ অনুযায়ী মেইনস বিদ্যুতে পাওয়া যাবে।

যদিও ক্লাসিক সিইই ৭/৬ প্লাগ পোলারাইজড হতে পারত, সিইই ৭ লাইন এবং নিউট্রালের অবস্থান নির্ধারণ করে না এবং এর কোনো সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত মান নেই। তদুপরি, এই প্লাগটি সিইই ৭/৭ প্লাগের পক্ষে অনেকাংশে তুলে নেওয়া হয়েছে, যা শুকো সকেটে ব্যবহারের সময় কোনো নির্দিষ্ট পোলারাইজেশন সমর্থন করে না।

সকেটে স্থায়ীভাবে বসানো গোলাকার আর্থিং পিনের কারণে সিইই ৭/৪ (শুকো) প্লাগগুলো সিইই ৭/৫ সকেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; আবার খাঁজের পাশে থাকা খাঁজ এবং আর্থ ক্লিপের কারণে সিইই ৭/৬ প্লাগগুলো শুকো সকেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সিইই ৭/৭ প্লাগগুলো উভয় ধরনের সকেটে ফিট করার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে যাতে এই অসামঞ্জস্যতা দূর করা যায়।

#### সিইই ৭/৭ প্লাগ (ই এবং এফ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ)

সিইই ৭/৭ প্লাগ বেলজীয়/ফরাসি বা শুকো উভয় সকেটেই ফিট করে। এটি ১৬ অ্যাম্পিয়ার রেটিংযুক্ত এবং দেখতে সিইই ৭/৪ প্লাগের মতো, তবে এতে সিইই ৭/৫ এবং সিইই ৭/৩ উভয় সকেটের জন্য আর্থ সংযোগ রয়েছে। যেহেতু এটি সহজাতভাবে অ-পোলারাইজড শুকো (সিইই ৭/৪) প্লাগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই এটি ব্যবহারকারী সরঞ্জামগুলো বিদ্যুৎ প্রবাহের কোনো নির্দিষ্ট দিকের ওপর নির্ভর করতে পারে না।

আর্থিংযুক্ত সরঞ্জামগুলো সাধারণত অ-পুনঃসংযোগযোগ্য (non-rewireable) সিইই ৭/৭ প্লাগ সহ বিক্রি করা হয়, তবে পুনঃসংযোগযোগ্য সংস্করণও পাওয়া যায়। এই প্লাগটি ডেনিশ টাইপ কে সকেটে প্রবেশ করানো যায়, তবে আর্থ সংযোগ কাজ করবে না।

#### সিইই ৭/১৬ প্লাগসমূহ
সিইই ৭/১৬ আর্থিংবিহীন প্লাগটি আর্থিংবিহীন সরঞ্জামের জন্য ব্যবহৃত হয়। এতে দুটি গোলাকার  পিন রয়েছে এবং এটি ২.৫ অ্যাম্পিয়ার রেটিংযুক্ত। এর দুটি সংস্করণ রয়েছে।

##### সিইই ৭/১৬ বিকল্প ১ #####
বিকল্প ১ হলো একটি গোলাকার প্লাগ যাতে সিইই ৭/৩ এবং সিইই ৭/৫ সকেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য কাটআউট বা খাঁজ রয়েছে। (একই রকম দেখতে সিইই ৭/১৭-তে বড় পিন এবং উচ্চতর কারেন্ট রেটিং থাকে।) এই বিকল্পটি খুব কমই ব্যবহৃত হয়।

##### সিইই ৭/১৬ বিকল্প ২ "ইউরোপ্লাগ" (টাইপ সি) #####

বিকল্প ২, যা জনপ্রিয়ভাবে ইউরোপ্লাগ নামে পরিচিত, একটি চ্যাপ্টা ২.৫ অ্যাম্পিয়ার রেটিংযুক্ত প্লাগ যা 'সেনেলেক্স' (Cenelec) স্ট্যান্ডার্ড EN 50075 এবং জাতীয় সমমানের মান দ্বারা সংজ্ঞায়িত। ইউরোপ্লাগ পুনঃসংযোগযোগ্য নয় এবং এটি অবশ্যই নমনীয় কর্ডের সাথে সরবরাহ করতে হয়। এটি যেকোনো দিকে প্রবেশ করানো যেতে পারে, তাই লাইভ এবং নিউট্রাল যেকোনোভাবে সংযুক্ত হয়। সকেটের অংশের সাথে সংযোগ উন্নত করতে ইউরোপ্লাগের পিনগুলো কিছুটা নমনীয় হয় যা তাদের মুক্ত প্রান্তের দিকে কিছুটা ঝুঁকে থাকে।

শুধুমাত্র ইউরোপ্লাগ গ্রহণ করার জন্য কোনো সকেট সংজ্ঞায়িত নেই। পরিবর্তে, ইউরোপ্লাগ ইউরোপে ব্যবহৃত সাধারণ সকেটগুলোর একটি সীমার মধ্যে ফিট করে। এই সকেটগুলোর মধ্যে সিইই ৭/১, সিইই ৭/৩ (জার্মান/"শুকো") এবং সিইই ৭/৫ (ফরাসি) অন্তর্ভুক্ত। ইসরায়েলি, সুইস, ডেনিশ এবং ইতালীয় সকেটগুলোর বেশিরভাগই বিভিন্ন ব্যাসের পিন (প্রধানত ৪.৮ মিমি, তবে ৪.০ মিমি এবং ৪.৫ মিমিও) গ্রহণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং এগুলো সাধারণত ১০ অ্যাম্পিয়ার বা ১৬ অ্যাম্পিয়ার ওভারকারেন্ট সুরক্ষা ডিভাইস বিশিষ্ট সার্কিট দ্বারা চালিত হয়।

যদিও মান অনুযায়ী এক্সটেনশন কেবল ব্যবহারের অনুমতি নেই এবং কোনো সকেট-আউটলেট সংজ্ঞায়িত নেই, তবুও অননুমোদিত এক্সটেনশন কেবল এবং সকেট তৈরি করা হয়।

যুক্তরাজ্যের সেভার (shaver) সকেটগুলো 'BS 4573' সেভার প্লাগ গ্রহণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং এগুলো ইউরোপ্লাগও গ্রহণ করে। এই কনফিগারেশনে সংযোগ সরবরাহ মাত্র ২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারে সীমাবদ্ধ থাকে। যুক্তরাজ্যের ভেতরে সেভার সকেট বসানো এবং সর্বোচ্চ ২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের বেশি কারেন্ট ব্যবহারের জন্য এটি ব্যবহার করা অনুমোদিত নয়।

ইউরোপ্লাগ মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং এশিয়ার কিছু অংশেও ব্যবহৃত হয়।

#### সিইই ৭/১৭ আর্থিংবিহীন প্লাগ

এটি একটি গোলাকার প্লাগ যা সিইই ৭/১, সিইই ৭/৩ এবং সিইই ৭/৫ সকেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে  মাপের দুটি গোলাকার পিন রয়েছে। সিইই ৭/১৬ ইউরোপ্লাগের বিপরীতে এর পিনগুলো ইনসুলেশন দ্বারা আবৃত (sheathed) নয়। এটি ১০ অ্যাম্পিয়ার বা ১৬ অ্যাম্পিয়ার রেটিংযুক্ত হতে পারে। এটি সাধারণত এমন সরঞ্জামগুলোতে ব্যবহৃত হয় যেগুলোতে সিইই ৭/১৬ ইউরোপ্লাগের ২.৫ অ্যাম্পিয়ার রেটিংয়ের চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ প্রয়োজন। এটি আর্থিংবিহীন ক্লাস ২ সরঞ্জামের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে (এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় সমস্ত ঘরোয়া আর্থিংবিহীন সরঞ্জামের জন্য)। এটি ইতালীয় স্ট্যান্ডার্ড 'CEI 23-50'-এ ক্লাস ২ প্লাগ হিসেবেও সংজ্ঞায়িত।

একে কখনও কখনও কনট্যুর প্লাগ বলা হয়, কারণ এর কলারের আকৃতি সকেটের খাঁজের আকৃতি অনুসরণ করে। কলারটি সকেটে প্লাগ প্রবেশ করানোর বা বের করার সময় দুর্ঘটনাবশত আবরণহীন পিন স্পর্শ করা থেকে রক্ষা করে।

এটি কিছুটা কষ্টসাধ্য হলেও ইসরায়েলি SI 32 আউটলেটে এবং ডেনিশ (টাইপ কে) আউটলেটে প্রবেশ করানো যায়। সোভিয়েত GOST 7396 স্ট্যান্ডার্ডে সিইই ৭/১৭ এবং সিইই ৭/১৬ বিকল্প ২ উভয় প্লাগই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

### ড্যানিশ প্লাগ (টাইপ K)<span class="anchor" id="Type K"></span>

এই ড্যানিশ মানের প্লাগটি Danish Plug Equipment Section 107-2-D1 Standard sheet (SRAF1962/DB&nbsp;16/87&nbsp;DN10A-R)-এ বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ ইউরোপীয় প্লাগের মতোই ড্যানিশ প্লাগের পাওয়ার পিনের দৈর্ঘ্য  এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব , ব্যাস । আর্থিং পিনটি প্লাগের অংশ (ফরাসি ও Schuko প্লাগের বিপরীতে); এটি D-আকৃতির,  লম্বা এবং পাওয়ার পিন থেকে  সরানো। এর পুরুত্ব  এবং ব্যাস । সকেট ও প্লাগের রেটিং 16A। ড্যানিশ মান অনুযায়ী সকেটে শিশু-নিরাপত্তা শাটার থাকতে পারে। সকেটের মেরুতা ব্রিটিশ সকেটের মতোই: যদি আর্থ নিচে থাকে, তবে লাইভ সকেটের বাম পাশে থাকে।

Europlugs (CEE&nbsp;7/16) নিরাপদে ড্যানিশ সকেটে ব্যবহার করা যায়। শারীরিকভাবে সকেটগুলো আর্থযুক্ত CEE&nbsp;7/4 (Schuko), CEE&nbsp;7/6 (ফরাসি) এবং CEE&nbsp;7/7 (Schuko-ফরাসি হাইব্রিড) প্লাগও গ্রহণ করে, তবে কোনো আর্থ সংযোগ স্থাপিত হয় না।

প্রচলিতভাবে সব ড্যানিশ সকেটে একটি সুইচ থাকত, যাতে প্লাগ সংযোগ বা বিচ্ছিন্ন করার সময় বিদ্যুৎবাহী পিন স্পর্শের ঝুঁকি এড়ানো যায়। বর্তমানে সুইচবিহীন সকেট অনুমোদিত, তবে সেগুলো রিসেসড হতে হবে যাতে লাইভ পিন স্পর্শ করা না যায়। ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকে ডেনমার্কে সব নতুন বৈদ্যুতিক স্থাপনায় আর্থযুক্ত সকেট বাধ্যতামূলক। পুরোনো সকেটে আর্থ থাকা বাধ্যতামূলক নয়, তবে ১ জুলাই ২০০৮-এর মধ্যে সব সকেট—পুরোনো স্থাপনাসহ—আর্থ-ফল্ট ইন্টারাপ্টার (ড্যানিশ ভাষায় HFI বা HPFI) দ্বারা সুরক্ষিত হতে হবে।

১ জুলাই ২০০৮ থেকে ডেনমার্কে ফরাসি-ধরনের CEE&nbsp;7/5 সকেটও স্থাপন করা যায়। ১৫ নভেম্বর ২০১১ থেকে CEE&nbsp;7/3 (Schuko) সকেটও স্থাপনযোগ্য, তবে জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত টাইপ&nbsp;K ড্যানিশ বাড়িগুলোতে সবচেয়ে প্রচলিত সকেট রয়ে গেছে। ফরাসি ও Schuko সকেট অনুমোদনের একটি কারণ হলো, ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীদের কাছে বিক্রিত অল্পসংখ্যক বৈদ্যুতিক যন্ত্রেই ড্যানিশ প্লাগ সংযুক্ত থাকে। ইউরোপে সাধারণত যন্ত্রপাতি Europlug CEE&nbsp;7/16 এবং হাইব্রিড প্লাগ CEE&nbsp;7/7-সহ বিক্রি হয়, কারণ এগুলো অধিকাংশ দেশে ফিট করে। তবে ডেনমার্কে এর ফলে প্রায়ই সুরক্ষামূলক আর্থ সংযোগ স্থাপিত হয় না। সংবাদমাধ্যম ও শিল্পপত্রিকায় সতর্ক করা হয়েছে যে, আর্থ সংযোগের অভাবে হাইব্রিড (বা ফরাসি বা Schuko) প্লাগ সরাসরি টাইপ&nbsp;K সকেটে সংযুক্ত করলে ব্যথাযুক্ত বৈদ্যুতিক শক অনুভূত হতে পারে, এমনকি তা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার মতো বিপজ্জনকও হতে পারে, কিংবা প্রাণঘাতীও হতে পারে।

ড্যানিশ প্লাগের একটি ভিন্নরূপ (মান DK&nbsp;2-5a) কেবল সার্জ-সুরক্ষিত কম্পিউটার সকেটে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত। এটি সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার সকেট এবং সাধারণ সকেটে ফিট করে, কিন্তু সাধারণ প্লাগ ইচ্ছাকৃতভাবে বিশেষ কম্পিউটার সকেটে ফিট হয় না। এই প্লাগ প্রায়ই প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবহৃত হয়, তবে ব্যক্তিগত বাসাবাড়িতে খুব কম দেখা যায়। হাসপাতালের সরঞ্জামের জন্য আরেকটি ভিন্নরূপ রয়েছে, যাতে বাম পিনটি আয়তাকার; এটি জীবনরক্ষাকারী যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়।

### আইইসি ৬০৯০৬-১ (টাইপ এন)

১৯৮৬ সালে আন্তর্জাতিক ইলেকট্রোটেকনিক্যাল কমিশন (আইইসি) 'আইইসি ৬০৯০৬-১' প্রকাশ করে। এটি এমন এক ধরনের প্লাগ এবং সকেটের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে যা দেখতে সুইস প্লাগ এবং সকেটের মতো হলেও ঠিক এক নয়। এই মানটি একসময় সমগ্র ইউরোপ এবং ২৩০ ভোল্টের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পন্ন অন্যান্য অঞ্চলের জন্য সাধারণ মান হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। তবে ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে একে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মান হিসেবে গ্রহণ করার প্রচেষ্টা স্থগিত করা হয়।

এই প্লাগ এবং সকেট ১৬ অ্যাম্পিয়ার ২৫০ ভোল্ট এসিতে কাজ করার উপযোগী এবং এগুলো কেবল ২০০ ভোল্ট থেকে ২৫০ ভোল্ট এসির নামমাত্র ভোল্টেজযুক্ত সিস্টেমে ব্যবহারের জন্য তৈরি। প্লাগের পিনগুলোর ব্যাস ৪.৫ মিমি; লাইভ এবং নিউট্রাল পিন দুটি একে অপরের থেকে ১৯ মিমি দূরত্বে অবস্থিত। আর্থ পিনটি ৩.০ মিমি অফসেটে (একপাশে সরে) থাকে। সকেটের দিকে তাকালে যদি আর্থ পিনটি ওপরের দিকে থাকে, তবে লাইভ পিনটি ডানদিকে থাকে। লাইভ এবং নিউট্রাল পিনের ওপর শাটর (shutters) থাকা বাধ্যতামূলক।

এই মানটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণকারী প্রথম দেশ হলো দক্ষিণ আফ্রিকা (এসএএনএস ১৬৪-২ হিসেবে)। প্যারাগুয়ে দেশটিও একে জাতীয় মান (PNA-IEC 60906-1) হিসেবে গ্রহণ করেছে। তবে এখন পর্যন্ত এর প্রয়োগ ঐচ্ছিক, এবং  অনুযায়ী, দেশটিতে এই ধরনের সকেট সাধারণত বসানো হয় এমন কোনো ইঙ্গিত নেই।

ব্রাজিল এনবিআর ১৪১৩৬ (NBR 14136) স্পেসিফিকেশনের অধীনে জাতীয় মান হিসেবে আইইসি ৬০৯০৬-১ এর অনুরূপ একটি প্লাগ তৈরি করেছে। তবে এনবিআর ১৪১৩৬ মানের দুটি সংস্করণ থাকলেও কোনোটিই পিনের মাপ বা রেটিংয়ের দিক থেকে আইইসি ৬০৯০৬-১ এর সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ নয়। এনবিআর ১৪১৩৬ মান অনুযায়ী ১২৭ ভোল্টেও এটি ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে, যা আইইসি ৬০৯০৬-১ এর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

#### দক্ষিণ আফ্রিকান মান এসএএনএস ১৬৪-২

দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯৯২ সালে আইইসি ৬০৯০৬-১-কে তাদের জাতীয় মান 'এসএএনএস ১৬৪-২' হিসেবে গ্রহণ করে। এই মানটি ২-পিনের আর্থিংবিহীন এবং ৩-পিনের আর্থিংযুক্ত উভয় প্লাগ সিস্টেমকে সংজ্ঞায়িত করে, যা আইইসি টাইপ এন-এর সমতুল্য। ২০১৩ সালে এসএএনএস ১৬৪-২-কে "পছন্দনীয় মান" হিসেবে মনোনীত করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা বর্তমানে এটিকে প্রধান সিস্টেমে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা ২০২৫ থেকে ২০৩৫ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এসএএনএস ১৬৪-২ সিস্টেমটি দেশটিতে সাধারণ ব্যবহৃত এসএএনএস ১৬৪-৫ ইউরোপ্লাগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই রূপান্তরের লক্ষ্য হলো বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা এবং মানদণ্ড উন্নত করা, যাতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে আন্তর্জাতিক প্লাগ এবং সকেট সিস্টেমের সাথে একীভূত করা যায়।

#### ব্রাজিলীয় মান এনবিআর ১৪১৩৬

ব্রাজিল আগে মূলত ইউরোপ্লাগের পাশাপাশি এনইএমএ ১-১৫ (NEMA 1-15) এবং এনইএমএ ৫-15 (NEMA 5-15) প্লাগ ব্যবহার করত। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে এনবিআর ১৪১৩৬ (২০০২ সালে সংশোধিত) স্পেসিফিকেশনের অধীনে আইইসি ৬০৯০৬-১-এর একটি ভিন্ন সংস্করণ জাতীয় মান হিসেবে গ্রহণ করে। আইইসি ৬০৯০৬-২ অনুযায়ী ১২০ ভোল্ট সংযোগের জন্য এনইএমএ ৫-১৫ ব্যবহারের সুপারিশ থাকলেও, ব্রাজিলের ২২০-ভোল্ট এবং ১২৭-ভোল্ট উভয় অঞ্চলেই এই প্লাগগুলো ব্যবহৃত হয়। এনবিআর ১৪১৩৬-এ দুই ধরনের সকেট এবং প্লাগ রয়েছে: একটি ১০ অ্যাম্পিয়ারের জন্য যার পিনের ব্যাস ৪.০ মিমি এবং অন্যটি ২০ অ্যাম্পিয়ারের জন্য যার পিনের ব্যাস ৪.৮ মিমি। এটি আইইসি ৬০৯০৬-১ থেকে ভিন্ন, যেখানে পিনের ব্যাস ৪.৫ মিমি এবং রেটিং ১৬ অ্যাম্পিয়ার নির্ধারিত। এনবিআর ১৪১৩৬-এ সকেটের ছিদ্রে শাটর থাকা বাধ্যতামূলক নয়, যা আইইসি ৬০৯০৬-১ মান না মানার আরও একটি দিক। দেশটিতে ২০০৭ সাল পর্যন্ত এটি বাধ্যতামূলক ছিল না এবং নির্মাতাদের জন্য এটি গ্রহণ করা ঐচ্ছিক ছিল। এটি ১ জানুয়ারি ২০১০ থেকে বাধ্যতামূলক করা হয়।

ব্রাজিলের খুব কম ব্যক্তিগত বাড়িতেই আর্থিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। তাই তিন-পিনের সকেট থাকলেও এর তিনটি টার্মিনালই বাস্তবে সংযুক্ত কি না তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বেশিরভাগ বড় গৃহস্থালি সরঞ্জাম একটি আলগা আর্থ তারের (flying earth tail) সাথে বিক্রি করা হতো যা স্থানীয়ভাবে আর্থিং করার জন্য ব্যবহৃত হতো। তবে অনেক গ্রাহক এটি কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানতেন না বলে সংযোগ করতেন না। নতুন মানদণ্ডে একটি আর্থ পিন রয়েছে, যা তাত্ত্বিকভাবে এই আলগা আর্থ তারের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।

পিনের ব্যাস ছোট হওয়ার কারণে ব্রাজিলের ১০ অ্যাম্পিয়ার রেটিংযুক্ত প্লাগগুলো ব্রাজিলের ২০ অ্যাম্পিয়ার সকেট এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ১৬ অ্যাম্পিয়ার সকেটেও প্রবেশ করানো যায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০ অ্যাম্পিয়ারের প্লাগ ১০ অ্যাম্পিয়ারের সকেটে প্রবেশ করানো যায় না। তবে যদি ব্রাজিলীয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকান সংস্করণগুলো একত্রে ব্যবহার করা হয়, তবে সকেটের সহনশীলতার (receptacle tolerances) কারণে একটি ১৬ অ্যাম্পিয়ার প্লাগ ১০ অ্যাম্পিয়ার সকেটে অথবা একটি ২০ অ্যাম্পিয়ার প্লাগ ১৬ অ্যাম্পিয়ার সকেটে প্রবেশ করা সম্ভব হতে পারে, যা সকেটটিকে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত (overload) করে তুলতে পারে।

### ইসরায়েল এসআই৩২ (টাইপ এইচ)

এসআই ৩২ (IS16A-R)-এ সংজ্ঞায়িত প্লাগটি কেবল ইসরায়েল, গাজা ভূখণ্ড এবং পশ্চিম তীরে ব্যবহৃত হয়। এর দুটি সংস্করণ রয়েছে: চ্যাপ্টা পিনযুক্ত একটি পুরনো সংস্করণ এবং গোলাকার পিনযুক্ত একটি নতুন সংস্করণ।

১৯৮৯-পূর্ববর্তী ব্যবস্থায় ওয়াই (Y) আকৃতির তিনটি চ্যাপ্টা পিন থাকে, যেখানে লাইভ এবং নিউট্রাল পিন দুটি একে অপরের থেকে  দূরত্বে অবস্থিত। এই প্লাগটি ১৬ অ্যাম্পিয়ার রেটিংযুক্ত। ১৯৮৯ সালে মানটি সংশোধন করা হয়, যেখানে একই অবস্থানে তিনটি গোলাকার  পিন ব্যবহার করা হয়। এটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেন সকেটটি পুরনো এবং নতুন উভয় ধরনের ইসরায়েলি প্লাগ গ্রহণ করতে পারে। এ ছাড়া এটি আর্থিংবিহীন ইউরোপ্লাগও গ্রহণ করতে পারে (ইসরায়েলে ইউরোপ্লাগ প্রায়ই এমন সরঞ্জামের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেগুলোতে আর্থিংয়ের প্রয়োজন হয় না এবং যেগুলো ইউরোপ্লাগের নির্ধারিত সীমার বেশি বিদ্যুৎ খরচ করে না)। ইসরায়েলে ১৯৮৯-পূর্ববর্তী সকেটগুলো, যা কেবল পুরনো ধাঁচের প্লাগ গ্রহণ করে, এখন খুব বিরল হয়ে পড়েছে।

সকেটগুলোর একটি নির্দিষ্ট পোলারিটি রয়েছে; সামনের দিক থেকে দেখলে দেখা যায়, নিউট্রাল বাম দিকে, আর্থ নিচে এবং লাইভ ডান দিকে থাকে।

### ইতালি (টাইপ L)

ইতালীয় প্লাগ এবং সকেট CEI&nbsp;23-50 মান দ্বারা সংজ্ঞায়িত, যা CEI&nbsp;23-16-কে প্রতিস্থাপন করেছে। এর মধ্যে ১০&nbsp;A এবং ১৬&nbsp;A রেটযুক্ত মডেল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলোর সংযোগ পিনের ব্যাস এবং ব্যবধান ভিন্ন (বিস্তারিতের জন্য নিচে দেখুন)। উভয়ই সমমিত, ফলে লাইভ এবং নিউট্রাল সংযোগ যেকোনো দিক থেকে প্রবেশ করানো যায়। এই প্লাগ চিলি এবং উরুগুয়েতেও সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।

# ১০ A প্লাগ এবং সকেট: পিনের ব্যাস ৪&nbsp;মিমি এবং কেন্দ্রগুলোর মধ্যে দূরত্ব ১৯&nbsp;মিমি। ১০&nbsp;A তিন-পিন আর্থযুক্ত রিয়ার এন্ট্রি প্লাগকে CEI&nbsp;23-50 S11 নামে চিহ্নিত করা হয় (এছাড়াও দুটি সাইড-এন্ট্রি সংস্করণ রয়েছে, SPA&nbsp;11 এবং SPB&nbsp;11)। ১০&nbsp;A দুই-পিন অনার্থযুক্ত প্লাগকে CEI&nbsp;23-50 S10 বলা হয়। ১০&nbsp;A তিন-পিন আর্থযুক্ত সকেটকে CEI&nbsp;23-50 P11 এবং ১০&nbsp;A দুই-পিন অনার্থযুক্ত সকেটকে CEI&nbsp;23-50 P10 বলা হয়। উভয় ১০&nbsp;A সকেটই CEE&nbsp;7/16 (Europlugs) গ্রহণ করতে পারে।
# ১৬ A প্লাগ এবং সকেট: পিনের ব্যাস ৫&nbsp;মিমি এবং কেন্দ্রগুলোর মধ্যে দূরত্ব ২৬&nbsp;মিমি। ১৬&nbsp;A তিন-পিন আর্থযুক্ত রিয়ার এন্ট্রি প্লাগকে CEI&nbsp;23-50 S17 বলা হয় (এছাড়াও দুটি সাইড-এন্ট্রি সংস্করণ রয়েছে, SPA&nbsp;17 এবং SPB&nbsp;17)। ১৬&nbsp;A দুই-পিন অনার্থযুক্ত প্লাগকে CEI&nbsp;23-50 S16 বলা হয়। ১৬&nbsp;A তিন-পিন আর্থযুক্ত সকেটকে CEI&nbsp;23-50 P17 বলা হয়; ১৬&nbsp;A দুই-পিন অনার্থযুক্ত সকেট নেই। ১৬&nbsp;A সকেটকে আগে *per la forza motrice* (তড়িৎচালক বলের জন্য, উপরে দেখুন) নামে উল্লেখ করা হতো, অথবা কখনও কখনও (অনুপযুক্তভাবে) *industriale* (শিল্প) বা এমনকি *calore* (তাপ) বলা হতো।

এই দুটি মান প্রথমে গৃহীত হয়েছিল কারণ ২০শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত ইতালির বহু অঞ্চলে বিদ্যুৎ দুটি পৃথক গ্রাহক সংযোগের মাধ্যমে সরবরাহ করা হতো—একটি আলোকসজ্জার জন্য এবং অন্যটি অন্যান্য উদ্দেশ্যে—এবং এগুলো সাধারণত ভিন্ন ভোল্টেজে পরিচালিত হতো, সাধারণত ১২৭&nbsp;V (২২০&nbsp;V তিন-ফেজ থেকে একক ফেজ) এবং ২২০&nbsp;V (৩৮০&nbsp;V তিন-ফেজ থেকে একক ফেজ অথবা ২২০&nbsp;V তিন-ফেজ থেকে দুই-ফেজ)। দুই সরবরাহের বিদ্যুৎ আলাদাভাবে মিটার করা হতো, ভিন্ন ট্যারিফে বিক্রি হতো, ভিন্নভাবে কর আরোপ করা হতো এবং পৃথক ও ভিন্ন সকেটের মাধ্যমে সরবরাহ করা হতো। যদিও ১৯৬০-এর দশক থেকে ধীরে ধীরে দুটি বৈদ্যুতিক লাইন (এবং সংশ্লিষ্ট ট্যারিফ) একীভূত হতে শুরু করে (আনুষ্ঠানিক কিন্তু সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক তারিখ ছিল ১৯৭৪ সালের গ্রীষ্ম) তবুও বহু বাড়িতে বহু বছর ধরে দ্বৈত তার সংযোগ এবং দুটি বিদ্যুৎ মিটার ছিল; লাজিও অঞ্চলের কিছু এলাকায় ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত আলোকসজ্জার জন্য ১২৭&nbsp;V নেটওয়ার্ক সরবরাহ করা হতো। ফলে প্লাগ এবং সকেটের দুটি মাপ ডি ফ্যাক্টো মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বর্তমানে CEI&nbsp;23-50-এর অধীনে আনুষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। কিছু পুরোনো স্থাপনায় এমন সকেট রয়েছে যা শুধুমাত্র ১০&nbsp;A অথবা ১৬&nbsp;A ধরনের প্লাগের জন্য সীমাবদ্ধ, অন্য মাপ সংযোগ করতে হলে অ্যাডাপ্টার প্রয়োজন হয়। অসংখ্য ক্রস অ্যাডাপ্টার ব্যবহৃত হয়েছে।

বর্তমানে ইতালিতে বিক্রিত প্রায় সব যন্ত্রপাতিই CEE&nbsp;7/7 (জার্মান/ফরাসি), CEE&nbsp;7/16 অথবা CEE&nbsp;7/17 প্লাগসহ আসে, কিন্তু মানক ইতালীয় সকেট প্রথম ও তৃতীয়টি গ্রহণ করে না, কারণ CEE&nbsp;7/7 এবং CEE&nbsp;7/17 প্লাগের পিন (৪.৮&nbsp;মিমি) ইতালীয় পিনের (৪&nbsp;মিমি) তুলনায় মোটা; এছাড়া পিনগুলো আবৃত নয় এবং সেগুলোকে অপ্রবেশিত ইতালীয় সকেটে জোর করে প্রবেশ করালে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে। ইতালিতে অ্যাডাপ্টার CEI&nbsp;23-57 মানের অধীনে মানকীকৃত, যা CEE&nbsp;7/7 এবং CEE&nbsp;7/17 প্লাগকে লিনিয়ার CEI&nbsp;23-50 সকেটে সংযোগ করতে ব্যবহৃত হয়।

ইউরোপ্লাগও ইতালিতে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়; এগুলো CEI&nbsp;23-34 S1 মানের অধীনে ১০&nbsp;A সকেটের জন্য মানকীকৃত এবং কম বিদ্যুৎপ্রবাহের (২.৫&nbsp;A-এর কম) Class&nbsp;II যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমান ইতালীয় মান অনুযায়ী সকেটে শিশু-নিরাপত্তা শাটার ("Sicury" পেটেন্ট) থাকতে হয়।

#### ইতালীয় বহুমান সকেট

ইতালির আধুনিক স্থাপনায় (এবং অন্যান্য দেশে যেখানে টাইপ&nbsp;L প্লাগ ব্যবহৃত হয়) এমন সকেট পাওয়া সাধারণ, যা একাধিক মান গ্রহণ করতে পারে।

সবচেয়ে সহজ ধরনেরটি CEI&nbsp;23-50 P17/11 নামে পরিচিত, যার কেন্দ্রে একটি গোলাকার ছিদ্র এবং দুপাশে ফিগার-৮ আকৃতির দুটি ছিদ্র থাকে, যা CEI&nbsp;23-50 S10 (ইতালীয় ১০&nbsp;A অনার্থযুক্ত প্লাগ), CEI&nbsp;23-50 S11 (ইতালীয় ১০&nbsp;A আর্থযুক্ত প্লাগ), CEI&nbsp;23-50 S16 (ইতালীয় ১৬&nbsp;A অনার্থযুক্ত প্লাগ), CEI&nbsp;23-50 S17 (ইতালীয় ১৬&nbsp;A আর্থযুক্ত প্লাগ) এবং CEE&nbsp;7/16 (Europlug) প্রবেশের সুযোগ দেয়। এই সকেটের সুবিধা হলো এর ছোট ও কমপ্যাক্ট সম্মুখভাগ; অসুবিধা হলো এটি CEE&nbsp;7/7 অথবা CEE&nbsp;7/17 গ্রহণ করে না, যা ইতালিতে বিক্রিত নতুন যন্ত্রপাতিতে খুব সাধারণ। Vimar ব্র্যান্ড দাবি করে যে তারা ১৯৭৫ সালে তাদের *Bpresa* মডেলের মাধ্যমে প্রথম এই সকেটের পেটেন্ট করে তবে শীঘ্রই অন্যান্য ব্র্যান্ডও অনুরূপ পণ্য বিক্রি শুরু করে, যেগুলোকে সাধারণত *presa bipasso* (টুইন-গেজ সকেট) নামে ডাকা হয়, যা এখন প্রচলিত শব্দে পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয় ধরনেরটি CEI&nbsp;23-50 P30 নামে পরিচিত এবং এটি Schuko সকেটের মতো দেখায়, তবে এতে একটি কেন্দ্রীয় আর্থিং ছিদ্র যুক্ত থাকে (CEI&nbsp;23-50 অনুযায়ী ঐচ্ছিক, কিন্তু বাস্তবে প্রায় সবসময় উপস্থিত)। এই নকশা CEE&nbsp;7/4 (জার্মান), CEE&nbsp;7/7 (জার্মান/ফরাসি), CEE&nbsp;7/16, CEE&nbsp;7/17 (*Konturenstecker*, জার্মান/ফরাসি অনার্থযুক্ত), CEI&nbsp;23-50 S10 এবং CEI&nbsp;23-50 S11 প্লাগ গ্রহণ করতে পারে। এর অসুবিধা হলো, এটি সাধারণ ইতালীয় সকেটের তুলনায় দ্বিগুণ বড় হলেও ইতালীয় ১৬&nbsp;A প্লাগ গ্রহণ করে না; তাই এই সকেট তুলনামূলকভাবে কম স্থাপিত হয়।

আরও নমনীয় একটি হাইব্রিড সকেট CEI&nbsp;23-50 P40 নামে পরিচিত। এই সকেট, যা CEI&nbsp;23-50 P17/11-এর সাথে দ্রুত ইতালিতে মান হয়ে উঠছে, P30-এর মতো একই প্লাগ গ্রহণ করে এবং অতিরিক্তভাবে ইতালীয় S16 এবং S17 প্লাগও গ্রহণ করে। একটি ছোট অসুবিধা হলো এটি SPA&nbsp;11, SPB&nbsp;11, SPA&nbsp;17 এবং SPB&nbsp;17 সাইড-এন্ট্রি প্লাগ গ্রহণ করে না; তবে প্রায় কোনো যন্ত্রপাতিই এই ধরনের প্লাগসহ বিক্রি হয় না, যা মূলত বিদ্যমান প্লাগ প্রতিস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

### উত্তর আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা এবং IEC 60906-2<span class="anchor" id="NEMA"></span>


File:Domestic AC Type B USA.jpg|**বাম:** NEMA&nbsp;5-15 প্লাগ। **ডান:** "Decora"-শৈলীর ডুপ্লেক্স সকেট, NECA&nbsp;130-2010-এ নির্দিষ্ট গ্রাউন্ড-পিন উপরের অভিমুখে, মাঝখানে। ছবিগুলোর স্কেল ভিন্ন – সমান্তরাল ব্লেডগুলো  কেন্দ্র দূরত্বে।
File:NEMA 5-15 Outlet 120V-15A.jpg|সাধারণ ডুপ্লেক্স সকেট, গ্রাউন্ড-পিন নিচের অভিমুখে স্থাপিত।


উত্তর আমেরিকা এবং মধ্য আমেরিকার অধিকাংশ অঞ্চল, এবং দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অংশে, ন্যাশনাল ইলেকট্রিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (NEMA) দ্বারা মানকীকৃত সংযোগকারী ব্যবহৃত হয়। ডিভাইসগুলোর নামকরণ NEMA n-mmX বিন্যাসে করা হয়, যেখানে *n* পিন ও ব্লেডের বিন্যাস নির্দেশক, *mm* সর্বোচ্চ কারেন্ট রেটিং, এবং *X* প্লাগের জন্য P অথবা রিসেপ্ট্যাকলের জন্য R নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, NEMA&nbsp;5-15R হলো টাইপ&nbsp;৫ রিসেপ্ট্যাকল, যা ১৫&nbsp;A সমর্থন করে। সংশ্লিষ্ট *P* এবং *R* সংস্করণ একে অপরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য নকশাকৃত। একই সিরিজের মধ্যে পিনের বিন্যাস ও আকার ভিন্ন থাকে, যাতে রিসেপ্ট্যাকলের ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি কারেন্ট টানতে পারে এমন ডিভাইস ভুলবশত সংযুক্ত না হয়।

#### NEMA 1-15 অনার্থযুক্ত (টাইপ A) <span class="anchor" id="Type A"></span>

NEMA-1 প্লাগে দুটি সমান্তরাল ব্লেড থাকে এবং এটি ১২৫&nbsp;ভোল্টে ১৫&nbsp;A রেটযুক্ত। এতে কোনো গ্রাউন্ড সংযোগ নেই, তবে এটি গ্রাউন্ডযুক্ত NEMA&nbsp;5-15 রিসেপ্ট্যাকলে প্রবেশ করতে পারে। প্রাথমিক সংস্করণগুলো পোলারাইজড ছিল না, তবে বর্তমানে অধিকাংশ প্লাগ প্রশস্ত নিউট্রাল ব্লেডের মাধ্যমে পোলারাইজড। (অপোলারাইজড AC&nbsp;অ্যাডাপ্টার একটি সাধারণ ব্যতিক্রম।) হার্ভে হাবেল ১৯১৩ সালে সমান্তরাল ব্লেডযুক্ত প্লাগের পেটেন্ট করেন, যেখানে উভয় ব্লেড সমান প্রস্থের ছিল ()। ১৯১৬ সালে হাবেল এমন একটি পোলারাইজড সংস্করণের পেটেন্ট পান, যেখানে একটি ব্লেড অন্যটির তুলনায় দীর্ঘ ও প্রশস্ত ছিল ()। ১৯৫০-এর দশকে প্রবর্তিত NEMA&nbsp;1-15-এর পোলারাইজড সংস্করণে উভয় ব্লেডের দৈর্ঘ্য সমান, কেবল প্রস্থ ভিন্ন।

অনার্থযুক্ত NEMA-1 সকেট নতুন নির্মাণকাজে যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা-এ অনুমোদিত নয়, তবে পুরোনো ভবনে এখনো দেখা যায়।

#### NEMA 5-15 গ্রাউন্ডযুক্ত (টাইপ B) <span class="anchor" id="Type B"></span>

NEMA&nbsp;5-15 প্লাগে NEMA&nbsp;1-15-এর মতো দুটি সমান্তরাল সমতল ব্লেড এবং একটি গ্রাউন্ড (আর্থ) পিন থাকে। এটি ১২৫&nbsp;ভোল্টে ১৫&nbsp;A রেটযুক্ত। গ্রাউন্ড পিনটি লাইভ ও নিউট্রাল ব্লেডের তুলনায় দীর্ঘ, ফলে প্লাগ প্রবেশের সময় বিদ্যুৎ সংযোগের আগে গ্রাউন্ড সংযোগ স্থাপিত হয়। গ্রাউন্ড ছিদ্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে D-আকৃতির, যদিও কিছু গোলাকার ছিদ্রও রয়েছে এবং অনেক প্লাগে গোলাকার গ্রাউন্ড পিন থাকে। গ্রাউন্ডযুক্ত প্লাগে উভয় কারেন্টবাহী ব্লেডই সরু হতে পারে, কারণ গ্রাউন্ড পিন পোলারিটি নিশ্চিত করে; তবে সকেটে নিউট্রাল ব্লেডের জন্য প্রশস্ত ছিদ্র থাকে, যাতে অনার্থযুক্ত পোলারাইজড প্লাগ উল্টোভাবে প্রবেশ করতে না পারে। এই সকেট ১২০-ভোল্ট ৬০&nbsp;Hz স্থাপনার জন্য IEC মান 60906-2-এ সুপারিশকৃত।

ন্যাশনাল ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টরস অ্যাসোসিয়েশন-এর ইনস্টলেশন মান (NEIS&nbsp;130-2016) অনুযায়ী পাশাপাশি বা নিকটবর্তী স্থাপিত সকেটগুলোর অভিমুখ একরূপ হতে হবে, তবে নির্দিষ্ট কোনো অভিমুখ বাধ্যতামূলক নয়।
বাস্তবে অধিকাংশ সকেট গ্রাউন্ড সংযোগ নিচের দিকে রেখে স্থাপন করা হয়। এই গ্রাউন্ড-নিচ অভিমুখকে কখনও কখনও "sad socket", "dismayed face" বা "shocked face" বলা হয়—যা পারেইডোলিয়া প্রতিফলিত করে।

নতুন আবাসিক নির্মাণে ট্যাম্পার-রেজিস্ট্যান্ট সকেট প্রয়োজন হতে পারে, যেখানে সকেটের ভেতরে শাটার থাকে, যাতে বস্তু প্রবেশ করিয়ে সংস্পর্শ রোধ করা যায়।

মঞ্চ আলোকসজ্জা ক্ষেত্রে এই সংযোগকারীকে কখনও *PBG* (*Parallel Blade with Ground*), *Edison* অথবা *Hubbell* বলা হয়, যা একটি প্রচলিত নির্মাতার নাম।

#### NEMA 5-20

NEMA 5-20&nbsp;AP সংস্করণে ব্লেড দুটি একে অপরের লম্ব অবস্থানে থাকে। রিসেপ্ট্যাকলে নিউট্রাল ব্লেডের জন্য একটি T-স্লট থাকে, যা ১৫&nbsp;A সমান্তরাল-ব্লেড প্লাগ অথবা ২০&nbsp;A প্লাগ উভয়ই গ্রহণ করতে পারে।

#### NEMA 14-50

NEMA 14-50 ডিভাইস প্রায়ই আরভি পার্ক-এ দেখা যায়, কারণ বড় বিনোদনমূলক যান-এর "শোর পাওয়ার" সংযোগে এগুলো ব্যবহৃত হয়। অতীতে মোবাইল হোম-কে ইউটিলিটি বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে 14-50 ডিভাইস ব্যবহৃত হতো। আধুনিক প্রয়োগের মধ্যে রয়েছে টেসলা-এর মোবাইল কানেক্টর, যা গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য 14-50 রিসেপ্ট্যাকল স্থাপনের আনুষ্ঠানিক সুপারিশ করেছিল।

#### অন্যান্য NEMA ধরন
২৪০&nbsp;V ২০-, ৩০- এবং ৫০-অ্যাম্প রেটযুক্ত সকেট সাধারণত উচ্চ-কারেন্ট যন্ত্রপাতি যেমন এয়ার কন্ডিশনার, কাপড় শুকানোর যন্ত্র এবং বৈদ্যুতিক চুলার জন্য ব্যবহৃত হয়।

#### JIS C 8303, ক্লাস II অনার্থযুক্ত<span class="anchor" id="Japan"></span>

File:OutletPlug.jpg|ওয়াশিং মেশিনের জন্য জাপানি ক্লাস&nbsp;II পোলারাইজড সকেট, আর্থ পোস্টসহ (NEMA&nbsp;1-15-এর অনুরূপ)
File:Japanese air conditioner electrical outlet.jpg|এয়ার কন্ডিশনারের জন্য আর্থ পোস্ট ও আর্থ সংযোগসহ জাপানি ২০&nbsp;A সকেট (NEMA&nbsp;5-20-এর অনুরূপ)
File:Japanese air conditioner electrical outlet 200v.jpg|এয়ার কন্ডিশনারের জন্য জাপানি ২০০&nbsp;V সকেট, আর্থ স্লটসহ (NEMA&nbsp;6-20-এর অনুরূপ)


জাপানি ক্লাস II প্লাগ ও সকেট দেখতে NEMA&nbsp;1-15-এর সঙ্গে প্রায় অভিন্ন এবং ১৫&nbsp;A রেট বহন করে। প্রাসঙ্গিক জাপানি শিল্প মান JIS&nbsp;C&nbsp;8303, প্লাগ হাউজিংয়ের জন্য কঠোর মাত্রাগত শর্ত, ভিন্ন চিহ্নায়ন প্রয়োজনীয়তা এবং বাধ্যতামূলক পরীক্ষা ও টাইপ অনুমোদন আরোপ করে।

পুরোনো জাপানি সকেট ও মাল্টি-প্লাগ অ্যাডাপ্টার অপোলারাইজড—সকেটের স্লটগুলো সমান আকারের—এবং কেবল অপোলারাইজড প্লাগ গ্রহণ করে। জাপানি প্লাগ সাধারণত কোনো পরিবর্তন ছাড়াই অধিকাংশ উত্তর আমেরিকান সকেটে প্রবেশ করতে পারে, তবে পোলারাইজড উত্তর আমেরিকান প্লাগ পুরোনো জাপানি সকেটে সংযোগের জন্য অ্যাডাপ্টার বা অপোলারাইজড প্লাগ প্রতিস্থাপন প্রয়োজন হতে পারে। জাপানে ভোল্টেজ ১০০&nbsp;V এবং ফ্রিকোয়েন্সি গ্রাহকের অবস্থান অনুসারে ৫০&nbsp;Hz (পূর্ব জাপান: টোকিও, ইয়োকোহামা, তোহোকু, কাওয়াসাকি, সাপ্পোরো, সেনদাই ও হোক্কাইডো) অথবা ৬০&nbsp;Hz (পশ্চিম জাপান: ওসাকা, কিয়োটো, নাগোয়া, শিকোকু, কিউশু ও হিরোশিমা)। ফলে কিছু উত্তর আমেরিকান যন্ত্র, যা শারীরিকভাবে জাপানি সকেটে প্রবেশ করতে পারে, সঠিকভাবে কাজ নাও করতে পারে।

#### JIS C 8303, ক্লাস I গ্রাউন্ডযুক্ত<span class="anchor" id="Japan earthed"></span>
জাপানে উত্তর আমেরিকান NEMA&nbsp;5-15-এর অনুরূপ একটি গ্রাউন্ডযুক্ত প্লাগও ব্যবহৃত হয়। তবে এটি NEMA&nbsp;1-15-এর তুলনায় কম প্রচলিত। ২০০৫ সাল থেকে নতুন জাপানি বাড়িতে গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি সংযোগের জন্য ক্লাস&nbsp;I গ্রাউন্ডযুক্ত সকেট বাধ্যতামূলক। এই নিয়ম গৃহস্থালি যন্ত্রের জন্য নির্ধারিত নয় এমন সকেটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তবে সমগ্র বাড়িতে ক্লাস I সকেট স্থাপন করার জন্য জোরালোভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়।

### সুইস এসএন ৪৪১০১১ (টাইপ জে)

লিশটেনস্টাইনেও ব্যবহৃত সুইস মানটি হলো *এসএন ৪৪১০১১* (২০১৯ সাল পর্যন্ত *এসএন এসইভি ১০১১*), যা 'গৃহস্থালি এবং অনুরূপ উদ্দেশ্যে প্লাগ এবং সকেট-আউটলেট' সংক্রান্ত। এই মানটি দুই, তিন এবং পাঁচ পিনের এবং ১০ অ্যাম্পিয়ার বা ১৬ অ্যাম্পিয়ার রেটিংযুক্ত প্লাগ ও সকেটের একটি ক্রমানুসারি (hierarchical) পদ্ধতি সংজ্ঞায়িত করে। সকেটগুলো একই বা তার কম পিন এবং একই বা তার কম রেটিংয়ের প্লাগ গ্রহণ করে। এই মানের মধ্যে ২৫০ ভোল্ট (ফেজ-টু-নিউট্রাল) / ৪৪০ ভোল্ট (ফেজ-টু-ফেজ) রেটিংযুক্ত থ্রি-ফেজ ডিভাইসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটিতে শিশুদের নিরাপত্তার জন্য সুরক্ষামূলক শাটর (shutters) ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। ১৯৫৯ সালে প্রথম এই মানটি বর্ণনা করা হয়েছিল।

#### ১০ অ্যাম্পিয়ার প্লাগ এবং সকেট (টাইপ জে)
এসএন ৪৪১০১১-এ ১০ অ্যাম্পিয়ার প্লাগ এবং সকেটের "টাইপ ১এক্স" (Type 1x) সিরিজ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। টাইপ ১১ প্লাগটি আর্থিংবিহীন, যাতে ১৯ মিমি ব্যবধানে দুটি ৪ মিমি ব্যাসের গোলাকার পিন থাকে। টাইপ ১২ প্লাগে একটি কেন্দ্রীয় ৪ মিমি ব্যাসের গোলাকার আর্থ পিন যুক্ত করা হয়েছে, যা ৫ মিমি অফসেটে থাকে। সেকেলে টাইপ ১২ সকেটে কোনো খাঁজ (recess) ছিল না, তবে নতুন টাইপ ১৩ সকেটটি খাঁজযুক্ত। উভয় সকেটই টাইপ ১১ এবং টাইপ ১২ প্লাগ গ্রহণ করে, সেইসাথে ২.৫ অ্যাম্পিয়ার ইউরোপ্লাগ-ও গ্রহণ করে। আগের টাইপ ১১ এবং ১২ প্লাগের লাইভ এবং নিউট্রাল পিনগুলোতে ইনসুলেশন হাতা (sleeved pins) ছিল না, যা খাঁজবিহীন সকেটে আংশিকভাবে প্রবেশ করালে বৈদ্যুতিক শকের ঝুঁকি তৈরি করে। আইইসি 'টাইপ জে' বলতে এসইভি ১০১১-এর টাইপ ১২ প্লাগ এবং টাইপ ১৩ সকেটকে বোঝায়।

সুইজারল্যান্ডের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো সিঙ্গেল-ফেজ প্লাগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থ্রি-ফেজ পাওয়ার সকেট: টাইপ ১৫ প্লাগে টাইপ ১২-এর সমান মাপের তিনটি গোলাকার পিন থাকে এবং আরও দুটি অতিরিক্ত পাওয়ার ফেজের জন্য দুটি ছোট চ্যাপ্টা আয়তাকার পিন থাকে। টাইপ ১৫ সকেটটি খাঁজযুক্ত এবং এতে পাঁচটি ছিদ্র (তিনটি গোলাকার এবং দুটি চ্যাপ্টা আয়তাকার) থাকে। এটি টাইপ ১১, ১২, ১৫ এবং ইউরোপ্লাগ গ্রহণ করে।

#### ১৬ অ্যাম্পিয়ার প্লাগ এবং সকেট
এসএন ৪৪১০১১-এ ১৬ অ্যাম্পিয়ার প্লাগ এবং সকেটের "টাইপ ২এক্স" (Type 2x) সিরিজও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এগুলো ১০ অ্যাম্পিয়ার "টাইপ ১এক্স" সমকক্ষদের মতোই, তবে গোলাকার পিনের পরিবর্তে ৪ মিমি × ৫ মিমি আয়তাকার পিন ব্যবহৃত হয়। সকেটগুলো "টাইপ ১এক্স" প্লাগ গ্রহণ করে। আর্থিংবিহীন টাইপ ২১ প্লাগে দুটি আয়তাকার পিন থাকে, যাদের কেন্দ্র ১৯ মিমি দূরে অবস্থিত। টাইপ ২৩ প্লাগে একটি কেন্দ্রীয় আয়তাকার আর্থ পিন থাকে, যা ৫ মিমি অফসেটে থাকে। খাঁজযুক্ত টাইপ ২৩ সকেট টাইপ ১১, ১২, ২১, ২৩ এবং ইউরোপ্লাগ গ্রহণ করে।

একইভাবে, থ্রি-ফেজ পাওয়ার সকেটগুলো ১০ অ্যাম্পিয়ার বা ১৬ অ্যাম্পিয়ার রেটিংযুক্ত সিঙ্গেল-ফেজ প্লাগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: টাইপ ২৫ প্লাগে টাইপ ২৩-এর সমান মাপের তিনটি আয়তাকার পিন এবং টাইপ ১৫-এর সমান মাপের দুটি আয়তাকার পিন থাকে। সংশ্লিষ্ট টাইপ ২৫ সকেটটি খাঁজযুক্ত এবং এটি টাইপ ১১, ১২, ১৫, ২১, ২৩, ২৫ এবং ইউরোপ্লাগ গ্রহণ করে।

#### অ্যাডাপ্টার এবং এক্সটেনশনের নিয়ন্ত্রণ
এসএন ৪৪১০১১-এর পার্ট ২-২-এ মাল্টিওয়ে এবং ইন্টারমিডিয়েট অ্যাডাপ্টার, কর্ড সেট, কর্ড এক্সটেনশন সেট এবং ট্রাভেল ও ফিক্সড অ্যাডাপ্টারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রয়োজনীয়তাগুলো সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এটি বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা এবং ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয়তাগুলো কভার করে, যার মধ্যে স্ট্যাকিং (একটি অ্যাডাপ্টারের সাথে অন্য অ্যাডাপ্টারের সংযোগ) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মানসম্মত নয় এমন পণ্য সুইজারল্যান্ডে আইনত বিক্রি করা যায় না।

#### চিত্রসমূহ

### থাই প্লাগ TIS 166-2549 (টাইপ O)

থাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (TIS)&nbsp;166-2547 এবং এর পরবর্তী হালনাগাদ TIS&nbsp;166-2549 পূর্ববর্তী মানগুলোকে প্রতিস্থাপন করে, যা NEMA&nbsp;1-15 এবং 5-15-এর উপর ভিত্তি করে ছিল, কারণ থাইল্যান্ডে ২৩০&nbsp;V বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। এই প্লাগে ৪.৮&nbsp;মিমি ব্যাস এবং ১৯&nbsp;মিমি দৈর্ঘ্যের দুটি গোলাকার পাওয়ার পিন থাকে, যার ১০&nbsp;মিমি অংশ নিরোধকযুক্ত এবং কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব ১৯&nbsp;মিমি; একই ব্যাসের একটি আর্থিং পিন থাকে যার দৈর্ঘ্য ২১.৪&nbsp;মিমি, যা দুটি পাওয়ার পিনকে সংযুক্তকারী রেখা থেকে ১১.৮৯&nbsp;মিমি দূরে অবস্থিত। আর্থ পিনের দূরত্ব NEMA&nbsp;5-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পূর্ববর্তী হাইব্রিড তিন-পিন সকেটের সাথে সামঞ্জস্য প্রদান করে, যা NEMA&nbsp;1-15, NEMA&nbsp;5-15 এবং ইউরোপ্লাগ গ্রহণ করতে পারে—যেগুলো বিভিন্ন সময়ে থাইল্যান্ডে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই মানে একটি ছোট আকারের অনার্থযুক্ত প্লাগও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা ইউরোপ্লাগের সঙ্গে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ (তবে সামান্য লম্বা); এর পাওয়ার পিনগুলো গ্রাউন্ডযুক্ত সংস্করণের মতোই এবং উভয়ই সর্বোচ্চ ১৬&nbsp;A রেটযুক্ত (যেখানে ইউরোপ্লাগ মাত্র ২.৫&nbsp;A রেটযুক্ত)। সাধারণভাবে ব্যবহৃত হাইব্রিড সকেটটিও TIS&nbsp;166-2547-এ সংজ্ঞায়িত হয়েছে, একটি সাধারণ তিন-গোলাকার-পিন সকেটের পাশাপাশি; ভবিষ্যতে প্রথমটিকে প্রতিস্থাপন করে NEMA-সামঞ্জস্যপূর্ণ প্লাগের সমর্থন ধাপে ধাপে বন্ধ করার পরিকল্পনা রয়েছে। সকেটগুলো পোলারাইজড (NEMA&nbsp;5-15-এর মতো)।

গ্রাউন্ডযুক্ত প্লাগটি ইসরায়েলি SI32 প্লাগের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে বিনিময়যোগ্য নয়। থাই প্লাগকে IEC World Plugs-এ "Type&nbsp;O" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

### বিশেষ উদ্দেশ্যের প্লাগ ও সকেট

বিশেষ উদ্দেশ্যের সকেট আবাসিক, শিল্প, বাণিজ্যিক বা প্রাতিষ্ঠানিক ভবনে পাওয়া যেতে পারে। বিশেষ উদ্দেশ্যের সকেট ব্যবহৃত হয় এমন ব্যবস্থার উদাহরণগুলো হলো:
* কম্পিউটার সিস্টেমের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য "ক্লিন" (কম বৈদ্যুতিক শব্দযুক্ত) আর্থ,
* লুমিনেয়ার সংযোগের যন্ত্র (DCL) হলো ছাদে স্থাপিত ও ঝুলন্ত আলোকসজ্জা সরঞ্জামের জন্য একটি ইউরোপীয় মান।
* জরুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ,
* গুরুত্বপূর্ণ বা জীবনরক্ষাকারী সরঞ্জামের জন্য অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ,
* চিকিৎসা সরঞ্জাম, ভেজা পরিবেশে ব্যবহৃত যন্ত্র বা বৈদ্যুতিক শেভারের জন্য বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ,
* অডিও ও ভিডিও প্রযোজনা স্টুডিওতে ব্যবহৃত "ব্যালান্সড" বা "টেকনিক্যাল" বিদ্যুৎ,
* মঞ্চ আলোকসজ্জা,
* সিইই ১৭ হলো শিল্পকারখানার কাজে, কাঠমিস্ত্রি ও বাগান সরঞ্জামে ব্যবহৃত এবং বহিরাঙ্গন ব্যবহারের জন্য আবহাওয়া-প্রতিরোধী সংযোগকারী হিসেবে ব্যবহৃত (IP44) ত্রি-ফেজ "পিন ও স্লিভ" সংযোগকারীর একটি শিল্পমানের সিরিজ, যেমন কারাভ্যানসমূহ, মোটরহোমসমূহ, ক্যাম্পারভ্যানসমূহ এবং তাঁবুসমূহে মূল বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ক্যাম্পসাইটে।
* উচ্চতর প্রবাহমান রেটিংযুক্ত বৈদ্যুতিক কাপড় শুকানোর যন্ত্র, বৈদ্যুতিক ওভেন এবং এয়ার কন্ডিশনারের জন্য সকেট।

বিশেষ উদ্দেশ্যের সকেট কোনো সংরক্ষিত ব্যবহারের পরিচয় দিতে লেবেলযুক্ত বা রঙিন হতে পারে, অথবা অনিচ্ছাকৃত যন্ত্রের ব্যবহার প্রতিরোধ করতে চাবিযুক্ত বা বিশেষ আকারের পিন থাকতে পারে।

#### একক-ফেজ বৈদ্যুতিক চুলার প্লাগ ও সকেট

একক-ফেজ লাইনে থেকে বৈদ্যুতিক চুলা চালানোর জন্য ব্যবহৃত প্লাগ ও সকেটকে ত্রি-ফেজ সরবরাহে ব্যবহৃতগুলোর তুলনায় অধিক প্রবাহমাত্রার জন্য নির্ধারিত হতে হয়, কারণ সমস্ত শক্তি তিনটির পরিবর্তে দুটি সংযোগের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। সরাসরি তার সংযোগ না থাকলে, বৈদ্যুতিক চুলা উপযুক্ত উচ্চক্ষমতার সংযোগকারীর মাধ্যমে মূল বিদ্যুতে সংযুক্ত করা যেতে পারে। কিছু দেশে একক-ফেজ বৈদ্যুতিক চুলার জন্য নির্দিষ্ট তার সংযোগবিধি নেই। রাশিয়ায় বৈদ্যুতিক চুলা প্রায়ই 25 বা 32&nbsp;A সংযোগকারীর মাধ্যমে সংযুক্ত দেখা যায়।

নরওয়েতে একক-ফেজ চুলার জন্য 25&nbsp;A গ্রাউন্ডযুক্ত সংযোগকারী ব্যবহৃত হয়, যা আয়তাকার এবং কোণাগুলো গোলাকার। সংযোগকারীতে সারিবদ্ধ তিনটি আয়তাকার পিন থাকে, যার মধ্যে গ্রাউন্ডিং পিনটি অন্য দুটির চেয়ে দীর্ঘ। সংশ্লিষ্ট সকেটটি শক প্রতিরোধের জন্য অবতল নকশার। নরওয়েজীয় মান হলো NEK&nbsp;502:2005 – মান শীট X (সকেট) এবং শীট XI (প্লাগ)।

#### শেভার সরবরাহ ইউনিট

জাতীয় তার সংযোগবিধি কখনও কখনও পানির কল ইত্যাদির নিকটে সকেট ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। একটি বিশেষ সকেট, যাতে একটি আইসোলেশন ট্রান্সফরমার থাকে, সিঙ্কের কাছে বৈদ্যুতিক শেভার ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারে। আইসোলেশন ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা কম হওয়ায়, এ ধরনের আউটলেট উচ্চক্ষমতার যন্ত্র যেমন হেয়ার ড্রায়ার চালানোর জন্য উপযুক্ত নয়।

IEC মান 61558-2-5, যা সেনেলেক দ্বারা গৃহীত এবং কিছু দেশে জাতীয় মান হিসেবে স্বীকৃত, একটি ধরনের শেভার সরবরাহ ইউনিট বর্ণনা করে। শেভার সকেট একাধিক দুই-পিন প্লাগ গ্রহণ করতে পারে, যার মধ্যে অস্ট্রেলীয় (Type&nbsp;I) এবং BS&nbsp;4573 অন্তর্ভুক্ত। আইসোলেশন ট্রান্সফরমারে প্রায়ই 115&nbsp;V আউটপুট থাকে, যা দুই-পিন US প্লাগ (Type&nbsp;A) গ্রহণ করে। শেভার সরবরাহ ইউনিটে প্রবাহ সীমাবদ্ধতাও থাকতে হবে; IEC 61558-2-5 অনুযায়ী সর্বনিম্ন রেটিং 20&nbsp;VA এবং সর্বোচ্চ 50&nbsp;VA। সকেটে শেভারের প্রতীক চিহ্নিত থাকে এবং তাতে "shavers only" কথাটিও লেখা থাকতে পারে।

আইসোলেশন ট্রান্সফরমার এবং নির্দিষ্ট NEMA&nbsp;1-15 শেভার রিসেপ্ট্যাকল একসময় উত্তর আমেরিকায় মানসম্মত স্থাপনা পদ্ধতি ছিল, কিন্তু বর্তমানে একটি জিএফসিআই রিসেপ্ট্যাকল ব্যবহৃত হয়। এটি একটি মানক রিসেপ্ট্যাকলের পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করে, তবে শেভার বা অন্য যন্ত্রের ব্যবহারকারীকে লিকেজ প্রবাহ থেকে সুরক্ষা দেয়।

যদিও BS&nbsp;4573 প্লাগ দেখতে ইউরোপ্লাগ (Type&nbsp;C)-এর মতো, তবুও তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। BS&nbsp;4573 প্লাগে 5&nbsp;মিমি গোলাকার সংযোগ থাকে, যার ব্যবধান 16&nbsp;মিমি; অন্যদিকে ইউরোপ্লাগে 4&nbsp;মিমি সংযোগ থাকে, যার ব্যবধান (প্রায়) 19&nbsp;মিমি। একটি ইউরোপ্লাগ BS&nbsp;4573 সকেটে প্রবেশ করাতে হলে একটি অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করা উচিত
## প্রমিত ধরনের তুলনা

## অস্বাভাবিক ধরন

### ল্যাম্পহোল্ডার প্লাগ

File:Lampholder plugs.jpg|এডিসন স্ক্রু মাউন্টসহ ইতালীয় বাইপাস ল্যাম্পহোল্ডার প্লাগ।বামে: প্রাথমিক ধরন (চীনামাটি ও পিতল, প্রায় ১৯৩০)।ডানে: পরবর্তী ধরন (কালো প্লাস্টিক, প্রায় ১৯৭০)
File:Lampholder plug adapter.jpg|ল্যাম্পহোল্ডার প্লাগ (যুক্তরাষ্ট্র, প্রায় ১৯৫০–১৯৬০)


একটি ল্যাম্পহোল্ডার প্লাগ বৈদ্যুতিক বাতি-এর স্থানে আলোর সকেটে প্রবেশ করে আলোকসজ্জা সার্কিটে যন্ত্র সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেখানে আলোকসজ্জা সার্কিটে ব্যবহৃত বিদ্যুতের জন্য কম হারে মূল্য নির্ধারণ করা হতো, সেখানে ল্যাম্পহোল্ডার প্লাগ গ্রাহকদের বিদ্যুৎ ব্যয় কমাতে সহায়তা করত। ল্যাম্পহোল্ডার প্লাগে সচরাচর ফিউজ থাকে না। এডিসন স্ক্রু ল্যাম্পহোল্ডার অ্যাডাপ্টার (NEMA&nbsp;1-15 প্লাগের জন্য) এখনো আমেরিকা মহাদেশে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।

### সোভিয়েত মান GOST 7396 C&nbsp;1 (আর্থবিহীন)


File:Soviet Plug Type1 6A 250V.jpg|সোভিয়েত গ্রিপ প্লাগ, 6&nbsp;A 250&nbsp;V AC, থার্মোসেট প্লাস্টিক
File:Soviet Plug Type2 6A 250V.jpg|সোভিয়েত গোলাকার প্লাগ, 6&nbsp;A 250&nbsp;V AC, থার্মোসেট প্লাস্টিক, অর্ধ-উচ্চতা
File:Soviet moulded rubber plugs 6A 250V cut.jpg|ছুরি দিয়ে কাটা মোল্ডকৃত রাবারের সোভিয়েত প্লাগ, যাতে তা CEE&nbsp;7/3 সকেটে ফিট করে। মূলত প্লাগগুলোর গোলাকার ভিত্তি ছিল।
File:Soviet shaver power cord.jpg|সোভিয়েত শেভার পাওয়ার কর্ড। প্লাগটি CEE&nbsp;7/16-এর অনুরূপ, তবে বিন্যাস ভিন্ন। থার্মোপ্লাস্টিক প্লাগের রেটিং 6&nbsp;A এবং 250&nbsp;V।


বর্তমানে খুব কম ব্যবহৃত এই সোভিয়েত প্লাগটির পিনের মাপ ও ব্যবধান ইউরোপ্লাগের সমান, তবে এতে ইনসুলেশন স্লিভ নেই। ইউরোপ্লাগের বিপরীতে এর রেটিং 6&nbsp;A। এর দেহ ইউরোপীয় CEE&nbsp;7/2-এর মতো গোলাকার অথবা CEE&nbsp;7/17-এর মতো গোল ভিত্তিযুক্ত চ্যাপ্টা। গোল ভিত্তিতে কোনো নচ থাকে না। পিনগুলো সমান্তরাল এবং অভিসারী নয়। দেহটি অগ্নিরোধী থার্মোসেট প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। সংশ্লিষ্ট 6&nbsp;A সকেট ইউরোপ্লাগ গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু CEE&nbsp;7/4, CEE&nbsp;7/6 বা CEE&nbsp;7/7 প্লাগের 4.8&nbsp;মিমি পিন গ্রহণ করতে পারে না, কারণ 4.5&nbsp;মিমি ছিদ্র যথেষ্ট বড় নয়।

১৬&nbsp;A পর্যন্ত যন্ত্রের জন্য CEE&nbsp;7/17-এর অনুরূপ মোল্ডকৃত রাবারের প্লাগও পাওয়া যেত, তবে এতে নচবিহীন গোল ভিত্তি ছিল। ধারালো ছুরি দিয়ে নচ কেটে এগুলোকে CEE&nbsp;7/5 বা CEE&nbsp;7/3 সকেটে ব্যবহারযোগ্য করা যেত।

### সোভিয়েত অ্যাডাপ্টার প্লাগ

সোভিয়েত ইউনিয়নে বিক্রিত কিছু যন্ত্রে একটি চ্যাপ্টা আর্থবিহীন প্লাগ থাকত, যার উপরে অতিরিক্ত একটি পাস-থ্রু সকেট থাকত, ফলে প্লাগগুলো স্তূপাকারে সংযুক্ত করা যেত। ১৯৬০-এর দশকের সাধারণ সোভিয়েত অ্যাপার্টমেন্টে খুব অল্পসংখ্যক সকেট থাকত, তাই এই নকশাটি ছিল বেশ কার্যকর, যদিও কিছুটা অনিরাপদ; দ্বিতীয় সকেটের পিতলের সিলিন্ডারগুলোর প্রান্ত উন্মুক্ত থাকত (সহজে খুলতে পারার জন্য), মাত্র 3&nbsp;মিমি ভেতরে বসানো থাকত, এবং সংযোগ ছিল দুর্বল, কারণ তা দ্বিতীয় প্লাগের বিভক্ত প্রসারণশীল পিনের উপর নির্ভর করত। দ্বিতীয় প্লাগের পিনগুলো (যাতে ইনসুলেশন স্লিভ ছিল না) নলাকার সকেটে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করত না, ফলে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় প্লাগের মধ্যে 5&nbsp;মিমি ফাঁক থাকত। অ্যাডাপ্টারগুলো প্রধানত নিম্নক্ষমতার যন্ত্রে ব্যবহৃত হতো (উদাহরণস্বরূপ, একটি টেবিল ল্যাম্প ও একটি রেডিও একই সকেটে সংযুক্ত করা)।

### যুক্তরাজ্যের Walsall Gauge প্লাগ

যুক্তরাজ্যে ব্যবহৃত মানক BS&nbsp;1363 প্লাগের তুলনায়, প্রতিটি পিন ৯০ ডিগ্রি ঘোরানো থাকে। এই ধরনের প্লাগ/সকেট বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাগারে (ব্যাটারি থেকে) এবং বিবিসি-তে ব্যবহৃত হতো, এবং এখনো লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড-এর কিছু অংশে 110&nbsp;VAC ভোল্টেজ সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হয়। ১৯৬০-এর দশকে এগুলো 240&nbsp;V&nbsp;DC সরবরাহের জন্য তৎকালীন কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ-এর বৈদ্যুতিক প্রকৌশল বিভাগের পাওয়ার পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত হতো। জনসাধারণের 240&nbsp;V&nbsp;DC মেইনস ১৯৬৯ সালের প্রায় পর্যন্ত 240&nbsp;V&nbsp;AC মেইনসের পাশাপাশি উপলব্ধ ছিল, পরে তা অভ্যন্তরীণ রেক্টিফায়ার থেকে সরবরাহ করা হয়। এগুলো যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান ভবন-এ স্ট্যান্ডবাই জেনারেটরচালিত সার্কিটে ব্যবহৃত হতো, যাতে কর্মীরা অননুমোদিত যন্ত্র সংযুক্ত করতে না পারে। একই কারণে কিছু ব্রিটিশ রেল কার্যালয়েও এগুলোর ব্যবহার জানা যায়।

### ইতালীয় BTicino ব্র্যান্ডের Magic Security সংযোগকারী

File:Bticino Magic 1.jpg|Magic Security সকেট, বিস্তারিত।
File:Bticino Magic 2.jpg|Magic Security সকেটের সমাহার (কমলা রঙে শিল্প ত্রি-ফেজ ধরন)
File:Bticino Magic 3.jpg|Magic Security প্লাগের সমাহার
File:Spina magic 02.jpg|Magic Security প্লাগ (10&nbsp;A) (বামে) এবং Type&nbsp;L থেকে Magic Security প্লাগ অ্যাডাপ্টার


১৯৬০-এর দশকে ইতালীয় প্রতিষ্ঠান বিটিচিনো তৎকালীন ব্যবহৃত ইউরোপ্লাগ বা CEI&nbsp;23-16 সংযোগকারীর বিকল্প হিসেবে Magic Security নামের একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। সকেটটি আয়তাকার, পার্শ্বীয় কী-পিন ও খাঁজযুক্ত, যা মেরুকরণ বজায় রাখে এবং ভিন্ন প্রবাহমাত্রার প্লাগ প্রবেশ রোধ করে। তিনটি একক-ফেজ সাধারণ উদ্দেশ্যের সংযোগকারীর রেটিং ছিল 10&nbsp;A, 16&nbsp;A এবং 20&nbsp;A; এবং একটি ত্রি-ফেজ শিল্প সংযোগকারীর রেটিং ছিল 10&nbsp;A; এদের প্রত্যেকটির কী-পিনের অবস্থান ভিন্ন, ফলে প্লাগ ও সকেটের অমিল সংযোগ সম্ভব নয়। সকেটটি একটি সুরক্ষা ঢাকনা (যাতে *Magic* লেখা থাকে) দ্বারা আবৃত, যা কেবল সমান চাপ প্রয়োগে খোলা যায়, ফলে প্লাগ ছাড়া অন্য বস্তু প্রবেশ প্রতিরোধ হয়। সংযোগবিন্দুগুলো প্লাগের উভয় পাশে অবস্থিত; প্লাগ সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তা বিদ্যুতায়িত হয় না।

এই ব্যবস্থা ইতালীয় CEI প্লাগ বা ইউরোপ্লাগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যন্ত্র কখনোই এই সুরক্ষা প্লাগসহ বিক্রি করা হতো না, এবং অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করলে সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য নষ্ট হতো; তাই সরবরাহকৃত প্লাগ কেটে ফেলে সুরক্ষা সংযোগকারী বসাতে হতো। তবুও, উন্নত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যের কারণে *Magic* ব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে কিছু সাফল্য পায়; সে সময়ের মানক সংযোগকারী যথেষ্ট নিরাপদ বলে বিবেচিত হতো না। পরে মানক সকেটের জন্য Magic-ধরনের সুরক্ষা ঢাকনা উদ্ভাবিত হলে ব্যবস্থাটির অবনতি শুরু হয়।

ইতালিতে ব্যবস্থা কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যক্ত হয়নি। যদিও বর্তমানে খুব কম দেখা যায়, তবুও এটি এখনো BTicino-র ক্যাটালগে উপলব্ধ হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে, (ত্রি-ফেজ সংস্করণ ব্যতীত, যা জুলাই ২০১১-এ উৎপাদন বন্ধ হয়)।

চিলিতে 10&nbsp;A Magic সংযোগকারী সাধারণত কম্পিউটার/প্রयोगশালা বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক, পাশাপাশি যোগাযোগ বা ডেটা সরঞ্জামের জন্য ব্যবহৃত হয়। এতে সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক সরঞ্জামকে স্বতন্ত্র সার্কিট ব্রেকারে সংযুক্ত করা যায়, যা সাধারণত একটি সার্জ প্রটেক্টর বা একটি অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাকআপ অন্তর্ভুক্ত করে। ভিন্নধর্মী প্লাগ নকশা অফিস কর্মীদের জন্য কম্পিউটার সরঞ্জামকে মানক অসুরক্ষিত বিদ্যুৎ লাইনে সংযুক্ত করা বা অন্যান্য অফিস যন্ত্র সংযুক্ত করে ইউপিএস অতিভারিত করা কঠিন করে তোলে।

আইসল্যান্ডে Magic প্লাগ ইউরোপ্লাগ ও শুকো স্থাপনার পাশাপাশি গৃহ ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। ১৯৮০-এর দশকের শেষভাগেও নতুন বাড়িতে এদের স্থাপন বেশ সাধারণ ছিল।
## আরও দেখুন

* অ্যান্ডারসন পাওয়ারপোল
* ডিসি সংযোগকারী
* AC power plugs and sockets-এর ইতিহাস
* আইইসি ৬০৩০৯ উচ্চ-ক্ষমতার শিল্প ও বহুফেজ সংযোগকারী
* আইইসি ৬০৩২০ গৃহস্থালি ও অনুরূপ সাধারণ উদ্দেশ্যের যন্ত্র সংযোজক
* শিল্প ও বহুফেজ বিদ্যুৎ প্লাগ ও সকেট
* মেইনস বিদ্যুৎ
* দেশভিত্তিক মেইনস বিদ্যুৎ — ২০০-রও বেশি দেশের ভোল্টেজ, কম্পাঙ্ক ও সংযোগকারী প্রকারের তালিকা
* পেরিলেক্স 
* প্যাট্রেস
* প্লাগ লোড
* বহুফেজ ব্যবস্থা
* স্মার্ট প্লাগ
* স্টেজ পিন সংযোগকারী
* আলোক সুইচ

## তথ্যসূত্র

## বহিঃসংযোগ

* প্লাগ ও সকেটের ডিজিটাল জাদুঘর (প্লাগ ও সকেটের বিস্তৃত সংগ্রহ)
* মানদণ্ড পরিভাষার শব্দকোষ
* এডিসন থ্রেড

বিষয়শ্রেণী:বৈদ্যুতিক মানদণ্ড
বিষয়শ্রেণী:বৈদ্যুতিক তার সংযোগ
বিষয়শ্রেণী:মেইনস বিদ্যুৎ সংযোগকারী