এসি পাওয়ার প্লাগ এবং সকেট: ব্রিটিশ এবং সম্পর্কিত প্রকারসমূহ

[thumb|বামে: একটি সাধারণ ছাঁচে ঢালাই করা (moulded) বিএস ১৩৬৩ প্লাগ, যার নিচের দিক থেকে ফিউজ ব্যবহারের সুবিধা দেখানো হয়েছে। ডানে: একটি সাধারণ পুনঃসংযোগযোগ্য (rewireable) প্লাগ (স্থাপনের আগে); বড় কেন্দ্রীয় স্ক্রুটি কভারটি খুলে দেয়, যা টার্মিনাল এবং ফিউজ ব্যবহারের সুযোগ দেয়; দুটি ছোট স্ক্রু একটি অভ্যন্তরীণ [স্ট্রেইন রিলিফ বারকে সুরক্ষিত করে।]]
thumb|upright=1.4|বিএস৫৪৬ প্লাগ এবং সকেট

সরাসরি মেইন বিদ্যুতের সাথে যুক্ত নয় এমন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের প্লাগ এবং সকেটের উদ্ভব ১৮৭০-এর দশকে যুক্তরাজ্যে হয়েছিল এবং সেগুলো শুরুতে দুই-পিনের নকশার ছিল। এগুলো সাধারণত এক জোড়া হিসেবে বিক্রি করা হতো, কিন্তু ধীরে ধীরে সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিভাইসগুলোর বিনিময়যোগ্যতা নিশ্চিত করতে প্রথমে অনানুষ্ঠানিক এবং পরে প্রাতিষ্ঠানিক মানদণ্ড তৈরি হয়।

**বিএস ১৩৬৩**, *১৩ এ প্লাগ সকেট-আউটলেট অ্যাডাপ্টর এবং সংযোগ ইউনিট* হলো একটি ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড যা যুক্তরাজ্যে ব্যবহৃত সবচেয়ে সাধারণ ধরনের একক-দশার (single-phase) এসি পাওয়ার প্লাগ এবং সকেটের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। এই ব্যবস্থার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো হলো নিউট্রাল এবং লাইন (নিচে  দেখুন) সকেটের ছিদ্রে শাটার বা ঢাকনার উপস্থিতি এবং প্লাগের ভেতরে একটি ফিউজ থাকা। এটি অনেক প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং সংরক্ষিত রাষ্ট্রে গৃহীত হয়েছে। বিএস ১৩৬৩ মানদণ্ডটি ১৯৪৭ সালে যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনে ব্যবহৃত যুক্তরাজ্যের বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের নতুন মানদণ্ডগুলোর একটি হিসেবে প্রবর্তিত হয়েছিল। এই প্লাগ এবং সকেট বিএস ৫৪৬ প্লাগ ও সকেটকে প্রতিস্থাপিত করেছে, যা এখনও পুরনো স্থাপনায় বা বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা যায়। আইইসি ৬০০৮৩ প্লাগ এবং সকেট মানদণ্ডে বিএস ১৩৬৩ প্লাগগুলোকে *টাইপ জি* হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। যুক্তরাজ্য এবং আয়ারল্যান্ডে এই ব্যবস্থাটিকে সাধারণত সহজভাবে "১৩ অ্যাম্পিয়ার প্লাগ" বা "১৩ অ্যাম্পিয়ার সকেট" বলা হয়।

**বিএস ৫৪৬**, *২৫০ ভোল্ট পর্যন্ত এসি (৫০–৬০ হার্টজ) সার্কিটের জন্য দুই-মেরু এবং আর্থিং-পিন প্লাগ, সকেট-আউটলেট এবং সকেট-আউটলেট অ্যাডাপ্টর* হলো তিন-পিনের এসি পাওয়ার প্লাগ এবং সকেটের একটি পুরনো ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড: এখানে ২ অ্যাম্পিয়ার থেকে ৩০ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ ক্ষমতার চারটি আকার রয়েছে। মূলত ১৯৩৪ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত এই মানদণ্ডটি ১৯৫০ সালে হালনাগাদ করা হয় যা এখনও প্রচলিত, এবং ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এতে আটটি সংশোধনী আনা হয়েছে। বিএস ৫৪৬ বর্তমান ভারতীয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকান প্লাগ মানদণ্ডেরও পূর্বসূরি। আইইসি ৬০০৮৩ প্লাগ এবং সকেট মানদণ্ডে এর ৫ অ্যাম্পিয়ার সংস্করণটিকে *টাইপ ডি* এবং ১৫ অ্যাম্পিয়ার সংস্করণটিকে *টাইপ এম* হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যে বিএস ৫৪৬ প্লাগ এবং সকেট ব্যবহারের অনুমতি এখনও আছে, যদি সকেটটিতে শাটার থাকে। যুক্তরাজ্য এবং আয়ারল্যান্ডে এই ব্যবস্থাটিকে পিনের আকৃতি অনুযায়ী সাধারণত "গোল পিন প্লাগ" বা "গোল পিন সকেট" নামে ডাকা হয়। এটি প্রায়শই পুরনো আমলের ওয়্যারিং স্থাপনার সাথে যুক্ত থাকে – অথবা যেখানে এটি আধুনিক ওয়্যারিংয়ে পাওয়া যায়, সেখানে এটি বিশেষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে, বিশেষ করে সুইচ-নিয়ন্ত্রিত ল্যাম্প এবং মঞ্চের আলোকসজ্জার (stage lighting) কাজে।

বিষয়শ্রেণী:বৈদ্যুতিক প্লাগ ও সকেট
বিষয়শ্রেণী:যুক্তরাজ্যের মানদণ্ড
## ধারণা ও পরিভাষা
আন্তর্জাতিক তড়িৎপ্রযুক্তি কমিশন IEC&nbsp;60050, অর্থাৎ International Electrotechnical Vocabulary প্রকাশ করে।

সাধারণভাবে, প্লাগ হলো চলনযোগ্য সংযোগকারী যা বৈদ্যুতিকভাবে চালিত যন্ত্রের মেইনস কেবল-এর সাথে সংযুক্ত থাকে, এবং সকেট স্থায়ীভাবে যন্ত্রপাতি বা ভবনের কাঠামোর উপর স্থাপন করা থাকে ও বিদ্যুতায়িত বৈদ্যুতিক বর্তনীর সাথে সংযুক্ত থাকে। প্লাগে বেরিয়ে থাকা পিন থাকে (যাকে ''পুরুষ'' বলা হয়) যা সকেটের মিলযুক্ত ছিদ্রে (যাকে ''স্ত্রী'' বলা হয়) প্রবেশ করে। IEC&nbsp;60050-এ প্লাগকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে: "সকেট-আউটলেটের সংযোগবিন্দুর সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য নকশাকৃত পিনযুক্ত একটি আনুষঙ্গিক, যা নমনীয় কেবল বা তারের বৈদ্যুতিক সংযোগ ও যান্ত্রিক ধারণের ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত করে।" সুতরাং, প্লাগে এমন কোনো উপাদান থাকে না যা বৈদ্যুতিক ইনপুট থেকে আউটপুটের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে (শুধুমাত্র সুইচ বা ফিউজ থাকলে তা ইনপুট থেকে আউটপুট বিচ্ছিন্ন করার উপায় হিসেবে কাজ করে)। প্লাগ পিনসম্বলিত বিদ্যুৎ রূপান্তর যন্ত্রকে প্রায়ই ভুলবশত প্লাগ বলা হয়, কিন্তু IEC&nbsp;60050 এগুলোকে 'direct plug-in equipment' বলে উল্লেখ করে, যার সংজ্ঞা হলো "এমন যন্ত্র যাতে মেইনস প্লাগটি যন্ত্রের আবরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ, ফলে যন্ত্রটি মেইনস সকেট-আউটলেট দ্বারা সমর্থিত থাকে।" এই প্রবন্ধে 'প্লাগ' শব্দটি IEC&nbsp;60050-এ প্রদত্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সকেট এমনভাবে নকশা করা হয় যাতে উন্মুক্ত বিদ্যুতায়িত সংযোগবিন্দু স্পর্শযোগ্য না হয়।

ব্যবহারকারীরা যাতে ভুলবশত বিদ্যুতায়িত পরিবাহক স্পর্শ করে বৈদ্যুতিক শক না পান, সেই ঝুঁকি কমানোর জন্য প্লাগ ও সকেট ব্যবস্থায় সাধারণত অতিরিক্ত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে নিরোধক আবরণযুক্ত প্লাগ পিন, ব্লকিং শাটারযুক্ত সকেট, এবং এমন সকেট যা শুধুমাত্র সঠিক অভিমুখে প্রবেশ করানো উপযোগী প্লাগ গ্রহণ করে।

*প্লাগ* শব্দটি ইংরেজির সব রূপেই সাধারণ ও কারিগরি উভয় ব্যবহারে প্রচলিত। প্রচলিত বিকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে *power plug*, *electric plug*, এবং *plug top*। AC বিদ্যুৎ সকেটের প্রচলিত কারিগরি পরিভাষা হলো *socket-outlet*, তবে অকারিগরি সাধারণ ব্যবহারে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়। সাধারণ পরিভাষা হলো *socket*; তবে আরও বহু প্রচলিত বিকল্প রয়েছে, যেমন *power point*, *plug socket*, *wall socket*, এবং *wall plug*। গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য আধুনিক ব্রিটিশ সকেট সাধারণত একক বা দ্বৈত ইউনিট হিসেবে সমন্বিত ফেস প্লেটসহ তৈরি করা হয় এবং মানসম্মত মাউন্টিং বক্সে স্থাপনের জন্য নকশা করা হয়।

একক ফেজ গৃহস্থালি, বাণিজ্যিক ও হালকা শিল্পক্ষেত্রের জন্য বৈদ্যুতিক সকেট সাধারণত সরবরাহ পরিবাহকের সাথে তিনটি বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান করে। এগুলোকে বলা হয় *neutral*, *line*  এবং *earth*। neutral ও line উভয়ই বিদ্যুৎ বহন করে এবং এদেরকে *live parts* হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। neutral সাধারণত ভূমি বিভবের সমান বা তার নিকটবর্তী থাকে; এটি উপকেন্দ্রে বা সার্ভিস প্রবেশপথে আর্থ করা হয় (distribution board/consumer unit-এ neutral-to-earth bonding অনুমোদিত নয়)। line (সাধারণভাবে, কিন্তু কারিগরি দৃষ্টিতে ভুলভাবে *live* বলা হয়) neutral-এর তুলনায় পূর্ণ সরবরাহ ভোল্টেজ বহন করে। *protective earth* সংযোগ যন্ত্রের উন্মুক্ত ধাতব অংশকে ভূমির সাথে যুক্ত করতে সহায়তা করে, যাতে যন্ত্রের ভেতরের কোনো live অংশের সাথে দুর্ঘটনাক্রমে সংস্পর্শ ঘটলে ব্যবহারকারী সুরক্ষা পান। অতীতে ব্রিটেনে আর্থবিহীন দুই-পিন সকেট ব্যবহৃত হতো, তবে বর্তমানে এগুলোর ব্যবহার কেবল শেভার ও টুথব্রাশের জন্য নির্দিষ্ট সকেটেই সীমাবদ্ধ।

প্লাগ ও সকেটের প্রেক্ষাপটে অ্যাডাপ্টরকে IEC&nbsp;60050-এ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে: "একটি বহনযোগ্য আনুষঙ্গিক যা অবিচ্ছেদ্য একক হিসেবে নির্মিত এবং এতে একটি প্লাগ অংশ ও এক বা একাধিক সকেট-আউটলেট অংশ অন্তর্ভুক্ত থাকে।" (বিকল্প বানান 'adapter' ব্যবহৃত হলেও মান ও সরকারি নথিতে সাধারণত adaptor রূপটিই ব্যবহৃত হয়।)
## সাধারণ বৈশিষ্ট্য
গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ব্রিটিশ মেইনস প্লাগ ও সকেটের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পিতলের পিনগুলো অন্যান্য অনেক ধরনের তুলনায় তুলনামূলকভাবে শক্ত ও বড় আকৃতির। প্লাগের জন্য ব্রিটিশ মান (BS&nbsp;4573 ব্যতীত) সর্বদা পার্শ্ব-প্রবেশ তার (side entry flex) নির্দিষ্ট করেছে (অন্যান্য প্রকারে সাধারণত তারের প্রবেশ পিনের অক্ষের সমান্তরাল হয়)। ১৯৩৪ সাল থেকে সকেটের সংযোগবিন্দু প্লাগের পিনের নিরিখে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সংযোগের মাত্রা আলাদাভাবে নির্ধারণের পরিবর্তে। বৃত্তাকার পিন ও আয়তাকার পিন—উভয় ধরনের প্লাগের পিন ত্রিভুজাকারে বিন্যস্ত থাকে, যেখানে আর্থ পিনটি শীর্ষবিন্দুতে অবস্থিত এবং এটি তুলনামূলকভাবে বড় ও দীর্ঘ। আর্থযুক্ত সকেট এমনভাবে নকশা করা হয় যাতে তা দুই-পিন প্লাগের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। বিএস ৫৪৬ এবং বিএস ১৩৬৩ সকেট—উভয় ক্ষেত্রেই, সামনে থেকে আর্থ উপরে রেখে দেখলে line-এর ছিদ্রটি নিচের ডান পাশে অবস্থান করে।
## ব্রিটিশ প্লাগ ও সকেট নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা
একটি স্ট্যাটিউটরি ইনস্ট্রুমেন্ট, দ্য প্লাগস অ্যান্ড সকেটস ইত্যাদি (সেফটি) রেগুলেশনস ১৯৮৭, বিশেষভাবে প্লাগ ও সকেট নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রবর্তিত হয় যুক্তরাজ্য-এ। এটি পরবর্তীতে দ্য প্লাগস অ্যান্ড সকেটস ইত্যাদি (সেফটি) রেগুলেশনস ১৯৯৪ দ্বারা সংশোধিত হয়। ১৯৯৪ সালের বিধিমালার নির্দেশিকা নোটসমূহে বলা হয়েছে:

বিধিমালায় এমন একটি শর্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে সকল ধরনের প্লাগকে মনোনীত অনুমোদনকারী সংস্থা (সাধারণত BSI, ASTA-Intertek অথবা নেমকো) দ্বারা পরীক্ষা ও প্রত্যয়িত হতে হবে। এছাড়া যুক্তরাজ্যে গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য সকল মেইনস-চালিত যন্ত্রপাতির সঙ্গে অনুমোদিত BS&nbsp;1363 প্লাগ সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক; তবে শেভার ও টুথব্রাশে সংযুক্ত প্লাগের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে, যা সাধারণত একটি যুক্তরাজ্য শেভার প্লাগ (BS&nbsp;4573), তবে এটি ইউরোপ্লাগ (BS&nbsp;EN&nbsp;50075)ও হতে পারে। বিধিমালায় আরও একটি বিধান রয়েছে, যেখানে BS&nbsp;1363-অনুরূপ নয় এমন প্লাগ অনুমোদনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যদি “প্লাগগুলো বিকল্প নির্মাণ-পদ্ধতিতে তৈরি হয় যা BS&nbsp;1363-অনুরূপ প্লাগের তুলনায় মৃত্যু বা ব্যক্তিগত আঘাতের ঝুঁকির ক্ষেত্রে সমতুল্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো নিরাপদ বলে যৌক্তিকভাবে প্রত্যাশা করা যায়।” প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলো এই বিধান ব্যবহার করে নতুন ধরনের যন্ত্রের জন্য নিজস্ব মানদণ্ড প্রণয়ন করেছে, ফলে উদ্ভাবনী উন্নয়নের প্রবর্তন সম্ভব হয়েছে; এর একটি উদাহরণ হলো প্লাস্টিকের ISOD (ইনসুলেটেড শাটার ওপেনিং ডিভাইস), যা মূলত ASTA স্ট্যান্ডার্ড অথবা BSI&nbsp;PAS&nbsp;003-এর ভিত্তিতে অনুমোদিত হয়েছিল, পরবর্তীতে ২০০৩ সালে দ্বিতীয় সংশোধনী (AMD&nbsp;14539)-এর মাধ্যমে BS&nbsp;1363-1:1995-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গৃহস্থালি মেইনস প্লাগ ও সকেট সম্পর্কিত কোনো ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিধিমালা নেই; লো ভোল্টেজ নির্দেশিকা বিশেষভাবে গৃহস্থালি প্লাগ ও সকেটকে এর আওতার বাইরে রেখেছে। ফলে এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কোনো সংরক্ষিত ইইউ আইন প্রযোজ্য নয়। ইইউভুক্ত দেশগুলোর নিজস্ব বিধিমালা ও জাতীয় মানদণ্ড রয়েছে এবং সিই চিহ্ন প্লাগ ও সকেটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং অনুমোদিতও নয়। তা সত্ত্বেও, বিশেষ করে ইউনিভার্সাল সকেটে কখনও কখনও প্রতারণামূলকভাবে সিই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
## প্রারম্ভিক ইতিহাস

গৃহস্থালিতে প্রথম যখন বিদ্যুৎ প্রবর্তিত হয়, তখন এটি মূলত আলোকসজ্জার জন্য ব্যবহৃত হতো। বিদ্যুৎ শ্রম-সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি চালানোর একটি সাধারণ মাধ্যম হয়ে ওঠার পর, লাইট সকেট ব্যবহার না করে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযোগের জন্য একটি নিরাপদ পদ্ধতির প্রয়োজন দেখা দেয়। ব্রিটিশ লেখক জন মেলানবি-এর মতে, ইংল্যান্ডে প্রথম প্লাগ ও সকেট ১৮৮৩ সালে টি. টি. স্মিথ প্রবর্তন করেন, এবং ১৮৮৫ সালের মধ্যে দ্বি-পিন নকশা বিদ্যমান ছিল; এর মধ্যে একটি (ব্রিটিশ) জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি-এর ১৮৮৯ সালের ক্যাটালগে দেখা যায়। গুস্তাভ বিন্‌স্‌ভাঙ্গার, একজন জার্মান ইহুদি অভিবাসী, যিনি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি ১৮৯৫ সালে একটি সমকেন্দ্রিক (কো-অক্সিয়াল) সংযোগ পদ্ধতি ব্যবহারকারী প্লাগ ও সকেটের জন্য একটি পেটেন্ট (GB189516898) লাভ করেন।

আর্থযুক্ত ভোক্তা প্লাগের উদ্ভাবনের দাবিদার একাধিক ব্যক্তি রয়েছেন। ১৯১১ সালের একটি গ্রন্থে, যেখানে লন্ডনের *A. P. Lundberg & Sons*-এর বৈদ্যুতিক পণ্যের আলোচনা রয়েছে, সেখানে ২.৫&nbsp;A এবং ৫&nbsp;A মডেলে উপলব্ধ *Tripin* আর্থযুক্ত প্লাগের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। *Tripin*-এর পিন বিন্যাস আধুনিক BS&nbsp;546 প্লাগের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। তাঁর ১৯১৪ সালের গ্রন্থ *Electric cooking, heating, cleaning, etc*-এ মড লুকাস ল্যাঙ্কাস্টার ইংরেজ প্রতিষ্ঠান এ. রেয়রোল অ্যান্ড কোম্পানি-এর একটি আর্থযুক্ত লৌহাবরণযুক্ত প্লাগ ও সকেটের উল্লেখ করেন। ১৯১১ সালের জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি (GEC) ক্যাটালগে শিল্পকারখানায় ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত একাধিক আর্থযুক্ত সকেট অন্তর্ভুক্ত ছিল।
## ব্রিটিশ দ্বি-পিন প্লাগ ও সকেট

গৃহস্থালির জন্য প্রাচীনতম প্লাগ ও সকেট হিসেবে সাধারণত ১৮৮৩ সালে টি. টি. স্মিথ কর্তৃক পেটেন্টকৃত নকশাকেই বিবেচনা করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই ডব্লিউ. বি. সেয়ার্স এবং জি. হুকহ্যামের পেটেন্ট প্রকাশিত হয়; এই প্রাথমিক নকশাগুলিতে আয়তাকার প্লাগ ছিল, যার উভয় পাশে সংযোগ-প্লেট থাকত। ১৮৮৫ সালে দ্বি-পিন প্লাগের নকশা দেখা যায় এবং ১৮৮৯ সালে GEC ক্যাটালগে দ্বি-পিন প্লাগ ও সকেট অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৯৩ সালের GEC ক্যাটালগে তিনটি আকারের যা *Double plug Sockets* নামে বর্ণিত ছিল, সেগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল; ধারণক্ষমতা অ্যাম্পিয়ারে নয়, বরং “১ থেকে ৫ লাইট”, “৫ থেকে ১০ লাইট” এবং “১০ থেকে ২০ লাইট” হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। এগুলো স্পষ্টতই দ্বি-পিন প্লাগ ও সকেট ছিল, তবে পিনের আকার বা ব্যবধান সম্পর্কে কোনো উল্লেখ ছিল না; এগুলো জোড়ায় জোড়ায় বিক্রি করা হতো। একই ক্যাটালগে BC এবং ES ল্যাম্পহোল্ডারের জন্য ল্যাম্পহোল্ডার প্লাগ (ধারণক্ষমতা উল্লেখহীন) এবং “১ থেকে ৫ লাইট” ও “৫ থেকে ১০ লাইট” ক্ষমতার দ্বি-মেরু সমকেন্দ্রিক প্লাগ ও সকেটের একটি ধরন (ল্যাপটপ পিসির বিদ্যুৎ সংযোগে ব্যবহৃত সমকেন্দ্রিক সংযোগকারীর বৃহৎ সংস্করণের অনুরূপ) অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৯৩ সালে ক্রম্পটন অ্যান্ড কোম্পানি প্রথম সুরক্ষামূলক শাটারযুক্ত দ্বি-পিন সকেট প্রবর্তন করে, এবং এডিসন অ্যান্ড সোয়ান ইলেকট্রিক লাইট কোম্পানি-ও ১৮৯০-এর দশকে দ্বি-পিন প্লাগ ও সকেট উৎপাদন করছিল।

১৯১১ সালের GEC ক্যাটালগ প্রকাশের সময় দ্বি-পিন প্লাগ ও সকেট অ্যাম্পিয়ার অনুযায়ী নির্দিষ্টকরণসহ সরবরাহ করা হচ্ছিল, তবে তখনও পিনের আকার বা ব্যবধান উল্লেখ ছিল না। *Midget Gauge*-এর মান ছিল ৩&nbsp;A, *Standard Gauge*-এর ৫&nbsp;A এবং *Union Gauge*-এর ১০&nbsp;A। এছাড়াও ৩&nbsp;A ও ৫&nbsp;A প্লাগের জন্য দ্বি-মুখী ও ত্রি-মুখী “T pieces” বা বহু-মুখী অ্যাডাপ্টার, এবং ১০&nbsp;A প্লাগের জন্য কেবল দ্বি-মুখী অ্যাডাপ্টার সরবরাহ করা হতো। সমকেন্দ্রিক প্লাগ ও সকেটের ৫&nbsp;A ও ১০&nbsp;A মানের সংস্করণও তখন প্রস্তাব করা হয়। একই সময়ে লুন্ডবার্গ ২.৫&nbsp;A *Dot*, ৫&nbsp;A *Universal* এবং ১৫&nbsp;A *Magnum* সরবরাহ করছিল, এবং টাকার ৫&nbsp;A, ১০&nbsp;A ও ২০&nbsp;A প্লাগ ও সকেটের একটি পরিসর সরবরাহ করছিল।

BS&nbsp;73 *Wall plugs and sockets (five ampere two-pin without earthing connection)* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে, এবং ১৯১৯ সালে ১৫&nbsp;A ও ৩০&nbsp;A আকার সংযোজনের মাধ্যমে সংশোধিত হয়। ১৯২৭ সালের সংশোধনীতে BS&nbsp;73 অনুযায়ী চারটি আকারের দ্বি-পিন প্লাগ ও সকেট মানীকৃত হয়: ২&nbsp;A, ৫&nbsp;A, ১৫&nbsp;A এবং ৩০&nbsp;A। পরবর্তীতে এটি BS&nbsp;372:1930 part 1 *Two-pin Side-entry Wall Plugs And Sockets for Domestic Purposes* দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। ১৯৭০ সালে BS&nbsp;4573 প্রবর্তনের পর শেভার ব্যতীত যুক্তরাজ্যে দ্বি-পিন সকেটের আর কোনো গৃহস্থালি ব্যবহার অবশিষ্ট ছিল না; ফলে BS&nbsp;372-এর নাম পরিবর্তন করে “Two-pin Side-entry Wall Plugs And Sockets For Special Circuits” রাখা হয় এবং পরবর্তীতে এটি প্রত্যাহার করা হয়।

### BS&nbsp;4573 (যুক্তরাজ্য শেভার)

BS&nbsp;4573 *British Standard Specification for two-pin reversible plugs and shaver socket-outlets* বৈদ্যুতিক শেভারের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য একটি প্লাগ নির্ধারণ করে। এর পিনের মাত্রা অবলুপ্ত BS&nbsp;372:1930 part 1-এ নির্দিষ্ট ৫&nbsp;A প্লাগের সমান (উপরের সারণিতে প্রদর্শিত)। মূল নকশার তুলনায় এই প্লাগের পিনে নিরোধক স্লিভ থাকে। যুক্তরাজ্যে বৈদ্যুতিক টুথব্রাশ সাধারণত একই প্লাগসহ সরবরাহ করা হয়। এই প্লাগের সকেটের মান ২০০&nbsp;mA (এবং এই মানেই সীমাবদ্ধ)। BS&nbsp;4573-এ প্লাগের মান স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই, তবে IEC&nbsp;60083-এর Sheet GB6 অনুযায়ী সব BS&nbsp;4573 উপকরণের জন্য ০.২&nbsp;A মান প্রযোজ্য।

BS&nbsp;4573 সকেট বাথরুম ব্যতীত অন্যান্য কক্ষে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত। ভেজা স্থানে (যেমন বাথরুমে) স্থাপনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাজনিত কারণে এটি সাধারণত একটি শেভার সাপ্লাই ইউনিটের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যাতে একটি আইসোলেশন ট্রান্সফরমার অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং ভেজা স্থানে বৈদ্যুতিক শক থেকে সুরক্ষার জন্য BS&nbsp;EN&nbsp;61558-2-5 নিরাপত্তা মানদণ্ডে নির্দিষ্ট বিভিন্ন যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য পূরণ করে। শেভার সাপ্লাই ইউনিট সাধারণত ২৩০&nbsp;V দ্বি-পিন প্লাগের বিভিন্ন ধরন—যেমন BS&nbsp;4573 এবং অস্ট্রেলীয় দ্বি-পিন প্লাগ—গ্রহণ করে। আইসোলেশন ট্রান্সফরমারে প্রায়ই ১১৫&nbsp;V আউটপুট থাকে, যা একটি দ্বি-পিন US Type&nbsp;A সকেট সরবরাহ করে। শেভার সাপ্লাই ইউনিটে কারেন্ট-সীমাবদ্ধতা থাকতে হয়; BS&nbsp;EN&nbsp;61558-2-5-এ ন্যূনতম ২০&nbsp;VA এবং সর্বোচ্চ ৫০&nbsp;VA নির্ধারণ করা হয়েছে। BS&nbsp;4573 এবং BS&nbsp;EN&nbsp;61558-2-5 উভয় মানেই সকেটকে IEC মান&nbsp;60417-5225-এ নির্ধারিত শেভার প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে; “shavers only” শব্দগুচ্ছও প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, তবে তা বাধ্যতামূলক নয়।

BS&nbsp;4573 টাইপ&nbsp;C এবং ইউরোপ্লাগ টাইপ&nbsp;C-এর মধ্যে পার্থক্য হলো: BS&nbsp;4573 প্লাগে ৫.১&nbsp;মিমি গোলাকার সংযোগ পিন থাকে, যেগুলোর ব্যবধান ১৬.৭&nbsp;মিমি। ইউরোপ্লাগে ৪&nbsp;মিমি সংযোগ পিন থাকে, যেগুলোর ব্যবধান ১৯&nbsp;মিমি। ইউরোপ্লাগকে BS&nbsp;4573 সকেটে প্রবেশ করাতে একটি অ্যাডাপ্টার প্রয়োজন। তবে জোর প্রয়োগ করে ইউরোপ্লাগকে ব্রিটিশ সকেটে প্রবেশ করানোও কখনও সম্ভব হতে পারে।
## ব্রিটিশ ত্রি-পিন (গোলাকার) প্লাগ ও সকেট

২০শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লন্ডনের A. P. Lundberg & Sons ২.৫&nbsp;A ও ৫&nbsp;A মডেলে *Tripin* আর্থযুক্ত প্লাগ উৎপাদন করত। ১৯১১ সালের একটি গ্রন্থে A. P. Lundberg & Sons-এর বৈদ্যুতিক পণ্যসম্ভার আলোচনার সময় *Tripin*-এর উল্লেখ রয়েছে, এবং এর পিন বিন্যাস আধুনিক BS&nbsp;546 প্লাগের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন।

গৃহস্থালির ত্রি-পিন প্লাগের জন্য প্রথম ব্রিটিশ মান ছিল BS&nbsp;317 *Hand-Shield and Side Entry Pattern Three-Pin Wall Plugs and Sockets (Two Pin and Earth Type)*, যা ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ সালে এটি BS&nbsp;372 *Side-Entry Wall Plugs and Sockets for Domestic Purposes* Part II দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, যেখানে উল্লেখ করা হয় যে BS&nbsp;317 থেকে কেবল সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৯৩৪ সালে BS&nbsp;372 Part II পুনরায় প্রতিস্থাপিত হয় BS&nbsp;546 *Two-Pole and Earthing-Pin Plugs and Socket Outlets*-এর প্রথম সংস্করণ দ্বারা। BS&nbsp;546:1934-এর ধারা ২-এ BS&nbsp;372 Part II-এর সঙ্গে বিনিময়যোগ্যতার কথা উল্লেখ রয়েছে, যেখানে একই চারটি প্লাগ ও সকেট আকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। (BS&nbsp;372 Part I ছিল দ্বি-পিন আর্থবিহীন প্লাগের মান, যা কখনোই BS&nbsp;546-এ অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং ভিন্ন পিন ব্যবধানের কারণে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।)

১৯৩৪ সালেই IEE-এর “Regulations for the Electrical Equipment of Buildings”-এর ১০ম সংস্করণে সকল সকেটে আর্থ সংযোগ থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়।

BS&nbsp;546-এর পূর্ববর্তী ব্রিটিশ মানসমূহে সকেটের সংযোগ নলের মাত্রা নির্দিষ্ট করা ছিল। কিন্তু BS&nbsp;546-এ সকেট সংযোগের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা উল্লেখ নেই; বরং নির্দিষ্ট প্লাগ পিনের সঙ্গে যথাযথ সংযোগ নিশ্চিত করার শর্ত দেওয়া হয়েছে।

BS&nbsp;317 প্রবর্তনের পূর্বে GH Scholes (Wylex) ১৯২৬ সালে একটি বিকল্প ত্রি-পিন প্লাগ প্রবর্তন করেন, যা ৫&nbsp;A, ১০&nbsp;A ও ১৫&nbsp;A—এই তিন আকারে উপলব্ধ ছিল; এতে গোলাকার আর্থ পিন এবং আয়তাকার লাইভ ও নিউট্রাল পিন ছিল। BS&nbsp;1363 প্রবর্তনের পরও এই নকশার একটি ফিউজযুক্ত ১৩&nbsp;A সংস্করণ কিছু সময় উপলব্ধ ছিল, যা নির্দেশ করে যে BS&nbsp;546 কখনোই একচেটিয়াভাবে ব্যবহৃত হয়নি।

যদিও যুক্তরাজ্যের তার সংযোগ বিধিমালা অনুযায়ী এখনো অনুমোদিত, BS&nbsp;546 সকেট আর সাধারণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না। টাইপ&nbsp;D ২&nbsp;A ও ৫&nbsp;A প্লাগ মূলত টেবিল ল্যাম্পের মতো আলোকসজ্জায় ব্যবহৃত হয়। টাইপ&nbsp;D ও M-এর কিছু সংস্করণ অন্যান্য দেশে এবং যুক্তরাজ্যে বিশেষ প্রয়োগে, যেমন মঞ্চ আলোকসজ্জা-তে টাইপ&nbsp;M, এখনো ব্যবহৃত হয়।

যুক্তরাজ্যে গৃহস্থালিতে BS&nbsp;546 ব্যাপক ব্যবহৃত থাকার সময় মানদণ্ডে সকেটে শাটার থাকা বাধ্যতামূলক ছিল না, যদিও অনেক সকেটেই শাটার ছিল। বর্তমান সংস্করণে BS&nbsp;1363-এর অনুরূপ ঐচ্ছিক শাটারের অনুমতি রয়েছে। বর্তমান যুক্তরাজ্য তার সংযোগ বিধিমালা অনুযায়ী গৃহে স্থাপিত সকেট-আউটলেটে শাটার থাকা বাধ্যতামূলক।

### BS&nbsp;546

BS&nbsp;546-এ চারটি মানের প্লাগ ও সকেট রয়েছে: ২&nbsp;A, ৫&nbsp;A, ১৫&nbsp;A এবং ৩০&nbsp;A। বাহ্যিক গঠন একই রকম হলেও পারস্পরিক অদলবদল রোধ করতে এদের ভৌত আকার ভিন্ন। এছাড়া পিনের ব্যবধান BS&nbsp;372-এ নির্দিষ্ট দ্বি-পিন প্লাগের থেকে ভিন্ন, ফলে আর্থযুক্ত প্লাগ আর্থবিহীন সকেটে এবং বিপরীতভাবে সংযুক্ত করা যায় না। BS&nbsp;546:1934 থেকে ২&nbsp;A প্লাগে সর্বোচ্চ ২&nbsp;A ফিউজ এবং ৫&nbsp;A, ১৫&nbsp;A ও ৩০&nbsp;A প্লাগে সর্বোচ্চ ৫&nbsp;A ফিউজ ব্যবহারের ঐচ্ছিক অনুমতি ছিল। বাস্তবে অধিকাংশ BS&nbsp;546 প্লাগ ফিউজবিহীন; ফিউজযুক্ত সংস্করণ বিরল ও ব্যয়বহুল।

১৫&nbsp;অ্যাম্পিয়ার (A) সকেট সাধারণত পৃথক ১৫&nbsp;A সার্কিটে সংযুক্ত থাকত। একাধিক ৫&nbsp;A সকেট একটি ১৫&nbsp;A সার্কিটে বা পৃথক ৫&nbsp;A সার্কিটে থাকতে পারত। ৫&nbsp;A ফিউজযুক্ত আলোকসজ্জা সার্কিট সাধারণত ২&nbsp;A সকেট সরবরাহ করত। ১৫&nbsp;A থেকে ৫&nbsp;A এবং ৫&nbsp;A থেকে ২&nbsp;A-এ অ্যাডাপ্টার উপলব্ধ ছিল; ফলে ছোট তারযুক্ত যন্ত্রপাতি কেবল ১৫&nbsp;A ফিউজ দ্বারা সুরক্ষিত থাকার সম্ভাবনাও ছিল। এটি অন্যান্য দেশে বহনযোগ্য যন্ত্রের সুরক্ষার সমতুল্য হলেও BS&nbsp;1363 ফিউজযুক্ত প্লাগের তুলনায় কম সুরক্ষা প্রদান করত।

উপরের বড় পিনটি আর্থ সংযোগ; সকেট বা প্লাগের পশ্চাৎদিক থেকে দেখলে বাম পাশের পিন নিউট্রাল এবং ডান পাশের পিন লাইন।

#### ২-অ্যাম্পিয়ার
এই প্লাগ কম-ক্ষমতার যন্ত্রপাতি (এবং বড় সকেট প্রকার থেকে অ্যাডাপ্টারের মাধ্যমে) সংযোগে ব্যবহৃত হতো। এটি এখনো কখনও কখনও আলোকসজ্জা সার্কিটে ল্যাম্প সংযোগে ব্যবহৃত হয়।

#### ৫-অ্যাম্পিয়ার

এই প্লাগ IEC সারণিতে টাইপ&nbsp;D-এর সমতুল্য। যুক্তরাজ্যে এটি মাঝারি ক্ষমতার যন্ত্রে, পৃথক ৫&nbsp;A সার্কিটে অথবা বহু-সকেট ১৫&nbsp;A সার্কিটে ব্যবহৃত হতো, এবং বহু অ্যাডাপ্টারেও (বহু-সকেট ৫&nbsp;A অ্যাডাপ্টার ও ১৫&nbsp;A পিনযুক্ত অ্যাডাপ্টার) ব্যবহৃত হতো। ৫&nbsp;A প্লাগ ও এর ২&nbsp;A সংস্করণ কখনও কখনও যুক্তরাজ্য-এ কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত গৃহস্থালি আলোকসজ্জা সার্কিটে ব্যবহৃত হয়, যাতে সেগুলো সাধারণ বিদ্যুৎ সার্কিট থেকে পৃথক থাকে; হোটেল কক্ষে এটি প্রচলিত। একই কারণে একসময় নাট্য মঞ্চ স্থাপনায়ও ব্যবহৃত হতো।

#### ১৫-অ্যাম্পিয়ার

এই প্লাগ IEC সারণিতে টাইপ&nbsp;M-এর সমতুল্য। এটি গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত সর্ববৃহৎ আকার এবং যুক্তরাজ্যে অভ্যন্তরীণ ডিমযোগ্য থিয়েটার ও স্থাপত্য আলোকসজ্জায় সাধারণত ব্যবহৃত হয়।

#### ৩০-অ্যাম্পিয়ার
৩০&nbsp;A প্লাগ এই পরিবারের মধ্যে সর্ববৃহৎ। এটি ৭.২&nbsp;kW পর্যন্ত উচ্চ-ক্ষমতার শিল্প সরঞ্জাম—যেমন শিল্প রান্নাঘরের যন্ত্রপাতি বা মঞ্চ আলোকসজ্জার ডিমার র‍্যাক—সংযোগে ব্যবহৃত হতো। প্লাগ ও সকেট সাধারণত জলরোধী শিল্প নকশার ছিল, যেখানে প্লাগে স্ক্রু-লকিং রিং থাকত এবং সকেটে প্লাগ না থাকলে জলরোধী রাখতে শৃঙ্খলযুক্ত স্ক্রু-ক্যাপ থাকত। ১৯৭০-এর দশকে BS&nbsp;546 ৩০&nbsp;A প্লাগ ও সকেটের ব্যবহার কমে যায়, যখন সেগুলো BS&nbsp;4343 (পরবর্তীতে IEC&nbsp;60309) শিল্প কম্বো প্লাগ ও সকেট দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

### BS&nbsp;546 ত্রি-পিন প্লাগের বৈশিষ্ট্য
BS&nbsp;546:1950 (বর্তমান সংস্করণ অক্টোবর ২০১২-এ নিশ্চিত) পিনের মাত্রা কেবল ইঞ্চির দশমিক ভগ্নাংশে নির্দিষ্ট করে, যা নিচে প্রদর্শিত হয়েছে। মেট্রিক মানগুলো এখানে সুবিধার্থে রূপান্তর হিসেবে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৫&nbsp;A ও ৫&nbsp;A সংস্করণে লাইন ও নিউট্রাল পিনের মূল দৈর্ঘ্য যথাক্রমে  এবং  ছিল।

## BS&nbsp;1363 তিন-পিন (আয়তাকার) প্লাগ এবং সকেট
**BS 1363** হলো একটি ব্রিটিশ মান যা এক-ধাপীয় এসি বিদ্যুৎ প্লাগ ও সকেট নির্ধারণ করে, যা যুক্তরাজ্যে ব্যবহৃত হয়। এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে  এবং নিউট্রাল সকেট ছিদ্রে শাটার, এবং প্লাগের ভেতরে একটি ফিউজ। এটি বহু প্রাক্তন ব্রিটিশ বিদেশি অঞ্চলে গৃহীত হয়েছে। BS&nbsp;1363 ১৯৪৭ সালে প্রবর্তিত হয়, যা যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনের জন্য ব্যবহৃত যুক্তরাজ্যে বৈদ্যুতিক তার সংযোগ–এর নতুন মানগুলোর একটি ছিল। এই প্লাগটি IEC সারণিতে টাইপ&nbsp;G-এর সমতুল্য। BS&nbsp;1363 BS&nbsp;546 প্লাগ ও সকেটকে প্রতিস্থাপন করে (যা এখনও পুরোনো স্থাপনায় বা বিশেষ প্রয়োগে, যেমন দূরনিয়ন্ত্রিত আলোকসজ্জায়, পাওয়া যায়)। BS&nbsp;1363 প্লাগ ও সকেট ব্যবহারের অন্যান্য ব্যতিক্রমের মধ্যে রয়েছে ১৩&nbsp;A-এর বেশি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, স্বল্প-ক্ষমতার বহনযোগ্য যন্ত্র (যেমন শেভার ও টুথব্রাশ) এবং মেইনস-চালিত ঘড়ি।

### ইতিহাস

১৯৪১ সালে তৎকালীন ওয়ার্কস অ্যান্ড প্ল্যানিং মন্ত্রী লর্ড রিথ যুদ্ধ-পরবর্তী ব্রিটেনের পুনর্গঠনে প্রভাব ফেলতে পারে এমন সমস্যাগুলো অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করেন। এর মধ্যে একটি ছিল বৈদ্যুতিক স্থাপনা কমিটি, যার দায়িত্ব ছিল ভবনে বৈদ্যুতিক স্থাপনার সব দিক পর্যালোচনা করা। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ডেম ক্যারোলিন হ্যাসলেট, উইমেনস ইঞ্জিনিয়ারিং সোসাইটি–এর সভাপতি, ইলেকট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ফর উইমেন–এর পরিচালক এবং গৃহ-নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ। ১৯৪২ সালে কমিটি বৈঠক শুরু করে এবং ১৯৪৪ সালে প্রতিবেদন প্রদান করে, যা পুনর্গঠনে দিকনির্দেশনা দেওয়া যুদ্ধ-পরবর্তী ভবন অধ্যয়ন–এর একটি অংশ ছিল।

BS&nbsp;1363-এ সংজ্ঞায়িত প্লাগ ও সকেট-আউটলেট ব্যবস্থা উক্ত প্রতিবেদনের একটি সুপারিশের ফল। যুদ্ধ-পূর্ব ব্রিটেনে ২&nbsp;A, ৫&nbsp;A এবং ১৫&nbsp;A গোল পিন সকেটের সমন্বিত ব্যবহার ছিল। মূল প্রতিবেদনের একটি পরিশিষ্টে (জুলাই ১৯৪৪) কমিটি প্রস্তাব করে যে যন্ত্রের নমনীয় তার সুরক্ষার জন্য প্লাগের ভেতরে ফিউজযুক্ত সম্পূর্ণ নতুন সকেট-আউটলেটকে গৃহস্থালির “সর্বজনীন” একক মান হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। 

মূল প্রতিবেদনে নতুন মানের নকশা নির্ধারণে বিবেচ্য আটটি বিষয় তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রথমটি ছিল: “শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকেট-আউটলেটের সংযোগস্থলগুলো শাটার বা অনুরূপ উপায়ে, অথবা সকেটের অন্তর্নিহিত নকশার মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।” অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল দেয়ালের সঙ্গে সমতলভাবে স্থাপন (যেখানে ২&nbsp;A, ৫&nbsp;A এবং ১৫&nbsp;A সকেটগুলো সাধারণত প্যাট্রেসের উপর বসানো অবস্থায় দেয়াল থেকে বেরিয়ে থাকত), সুইচ ঐচ্ছিক রাখা, টার্মিনালের প্রয়োজনীয়তা, কেবল নিচ দিক থেকে প্রবেশ, এবং সংযোগ নকশা। পরিশিষ্টে আরও পাঁচটি “প্রযুক্তিগত বিবরণ” যুক্ত করা হয়, যার মধ্যে ছিল প্লাগ ভুলভাবে প্রবেশ করানো যাবে না, সহজে খুলে নেওয়া যাবে, এবং এতে ফিউজ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

নতুন প্লাগ ও সকেট ব্যবস্থার এই প্রয়োজনীয়তার ফলে ১৯৪৭ সালে “British Standard&nbsp;1363:1947 Fused-Plugs and Shuttered Socket-Outlets” প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদনের অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে ছিল চূড়ান্ত রিং সার্কিট ব্যবস্থা প্রবর্তন (যা অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রায়ই “রিং মেইন” নামে পরিচিত)। এই ব্যবস্থায় একটি কেবল বিতরণ বোর্ড–এ থাকা ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধারাবাহিকভাবে একাধিক সকেটে সংযুক্ত হয় এবং শেষে আবার বিতরণ বোর্ডে ফিরে এসে একটি চূড়ান্ত রিং সার্কিট গঠন করে। এই চূড়ান্ত রিং সার্কিটে প্রতিটি সকেট-আউটলেট ‘লুপ’-এর উভয় দিকের পরিবাহকের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পায়। এটি রেডিয়াল সার্কিট ব্যবস্থার (যা যুক্তরাজ্যেও ব্যবহৃত হয়, প্রায়ই একই স্থাপনায়) থেকে ভিন্ন; সেখানে একটি কেবল বিতরণ বোর্ড থেকে রশ্মির মতো বাইরে গিয়ে একাধিক সকেট সরবরাহ করে। যেহেতু চূড়ান্ত রিং সার্কিটের ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকারকে সর্বাধিক সম্ভাব্য প্রবাহ (ফিউজের জন্য ৩০&nbsp;A বা ব্রেকারের জন্য ৩২&nbsp;A) অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হয়, তাই প্রতিটি সকেট-প্লাগ সংযোগস্থলে অতিরিক্ত সুরক্ষা প্রয়োজন। তাত্ত্বিকভাবে, এই সুরক্ষা সকেট বা প্লাগ—উভয় ক্ষেত্রেই নির্ধারণ করা যেত। তবে প্লাগে সংযুক্ত যন্ত্রের নমনীয় তারের উপযোগী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিটি প্লাগে ১&nbsp;A থেকে ১৩&nbsp;A মানের একটি ফিউজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্লাগের ফিউজটি অতিপ্রবাহ থেকে নমনীয় তারকে সুরক্ষা দেয়। তার-সংযুক্ত সংযোগও চূড়ান্ত রিংয়ে যুক্ত হতে পারে; সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত মানের ফিউজ ও সুইচ অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। যুক্তরাজ্যে চূড়ান্ত রিং সার্কিট ব্যবস্থায় BS&nbsp;1363 প্লাগ ও সকেটের ব্যবহার প্রয়োজনীয়। তবে BS&nbsp;1363 ব্যবস্থা কেবল চূড়ান্ত রিং সার্কিটেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি রেডিয়াল সার্কিটের সঙ্গেও উপযুক্ত।
#### কালানুক্রম

BS&nbsp;1363 নিয়মিতভাবে সংশোধিত হয় এবং প্রধান সংশোধনগুলোর মধ্যবর্তী সময়ে পরিপূরক ও সংশোধনী প্রকাশ করা হয়। BS&nbsp;1363:1984 এবং তার আগের সংস্করণগুলো কেবল ১৩&nbsp;A প্লাগ ও সকেট নিয়ে ছিল। ১৯৮৯ সাল থেকে মানটি পুনর্গঠিত হয়ে নিম্নলিখিত পাঁচটি অংশে বিভক্ত হয়:
* অংশ ১: *পুনরায় তার-সংযুক্তযোগ্য এবং অ-পুনরায় তার-সংযুক্তযোগ্য ১৩&nbsp;A ফিউজযুক্ত প্লাগ*
* অংশ ২: *১৩&nbsp;A সুইচযুক্ত এবং সুইচবিহীন সকেট-আউটলেট*
* অংশ ৩: *অ্যাডাপ্টর*
* অংশ ৪: *১৩&nbsp;A ফিউজযুক্ত সংযোগ ইউনিট: সুইচযুক্ত এবং সুইচবিহীন*
* অংশ ৫: *১৩&nbsp;A ফিউজযুক্ত রূপান্তর প্লাগ*

নিম্নে সংশোধন, পরিপূরক এবং গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীর কালানুক্রম দেওয়া হলো।

জুন ১৯৪৭: BS&nbsp;1363:1947 "Fused-Plugs and Shuttered Socket-Outlets" প্রকাশিত।

মে ১৯৫০: BS&nbsp;1363:1947 সংশোধনী ৩, শিরোনাম পরিবর্তন করে "Specification for two-pole and earthing-pin fused-plugs and shuttered socket-outlets for A.C. circuits up to 250&nbsp;volts (not intended for use on D.C. circuits)" করা হয়।

জানুয়ারি ১৯৫৭: BS&nbsp;1363:1947 সংশোধনী ৫, মূল পদ্ধতি (শুধু আর্থ পিন ব্যবহার) ছাড়াও দুই বা ততোধিক পিন একযোগে প্রবেশ করিয়ে শাটার চালনার অনুমতি প্রদানকারী ধারা সংযোজন।

জানুয়ারি ১৯৫৭: BS&nbsp;1363:1947 পরিপূরক নং ১, পৃষ্ঠস্থ-স্থাপিত সকেট-আউটলেটের জন্য নির্দিষ্টকরণ সংযোজন।

১৯৫৭: সম্পূরক মান BS&nbsp;2814:1957 "Two-pole and earthing-pin flush-mounted 13-Amp switch socket-outlets for A.C. circuits up to 250&nbsp;volts" প্রকাশিত। এটি BS&nbsp;1363 প্লাগের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য BS&nbsp;1363 সকেট-আউটলেটের সুইচযুক্ত সংস্করণের পৃথক মান নির্ধারণ করে।

ডিসেম্বর ১৯৬০: BS&nbsp;1363:1947 পরিপূরক নং ২, রেজিলিয়েন্ট প্লাগের জন্য নির্দিষ্টকরণ সংযোজন।

ডিসেম্বর ১৯৬১: BS&nbsp;2814:1957 সংশোধনী ২, শিরোনাম সংক্ষিপ্ত করে "13&nbsp;Ampere Switch Socket-Outlets" করা হয়।

১৯৬২: BS&nbsp;2814:1957 পরিপূরক নং ১, পৃষ্ঠস্থ-স্থাপিত সুইচ আউটলেটের নির্দিষ্টকরণ সংযোজন।

সেপ্টেম্বর ১৯৬৭: BS&nbsp;1363:1967 "Specification for 13A plugs, switched and unswitched socket-outlets and boxes" প্রকাশিত। এই মানটি BS&nbsp;1363:1947 এবং BS&nbsp;2814:1957 উভয়কেই প্রতিস্থাপন করে। এতে কেবল ৩&nbsp;A এবং ১৩&nbsp;A ফিউজ নির্ধারিত হয়। রেজিলিয়েন্ট প্লাগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আগস্ট ১৯৮৪: BS&nbsp;1363:1984 "Specification for 13&nbsp;A fused plugs switched and unswitched socket-outlets" প্রকাশিত। এই মানটি BS&nbsp;1363:1967-কে প্রতিস্থাপন করে। পরিবর্তনের মধ্যে ছিল লাইভ ও নিউট্রাল পিনে স্লিভ প্রবর্তন, ইঞ্চির পরিবর্তে মেট্রিক মাত্রা প্রয়োগ, অ-পুনরায় তার-সংযুক্তযোগ্য প্লাগ ও বহনযোগ্য সকেট-আউটলেটের জন্য নির্দিষ্টকরণ সংযোজন। সম্ভব হলে গৃহস্থালি প্লাগ ও সকেট-আউটলেটের প্রস্তাবিত IEC মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা হয়।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯: BS 1363-3:1989 "13&nbsp;A plugs socket-outlets and adaptors - Part 3: Specification for adaptors" প্রকাশিত। এই নতুন মানটি BS&nbsp;1363 সকেট-আউটলেটের সঙ্গে ব্যবহৃত অ্যাডাপ্টরসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং রূপান্তর অ্যাডাপ্টর (যা ভিন্ন ধরনের প্লাগ গ্রহণ করে), মাল্টিওয়ে অ্যাডাপ্টর (যা একাধিক প্লাগ গ্রহণ করে, যা একই বা ভিন্ন ধরনের হতে পারে) এবং শেভার অ্যাডাপ্টর অন্তর্ভুক্ত করে। (যেসব অ্যাডাপ্টর দুইটির বেশি BS&nbsp;1363 প্লাগ গ্রহণ করে না, সেগুলো ব্যতীত) সকল অ্যাডাপ্টরে ফিউজ থাকা আবশ্যক। অন্যান্য মানের সকেটসহ সকল সকেটেই শাটার থাকতে হবে।

১৯৯৪: পণ্য অনুমোদন নির্দিষ্টকরণ PAS&nbsp;003:1994, "Non-Rewirable 13&nbsp;A Plugs with Plastic Socket Shutter Opening Pins" প্রকাশিত। PAS&nbsp;003 শুধুমাত্র ক্লাস II প্রয়োগের জন্য আর্থবিহীন প্লাগের নকশা ও অনুমোদনের সুযোগ দেয়। এটি BS&nbsp;1363-1:1995 দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, তবে PAS ২৩ জুলাই ২০১৩ পর্যন্ত প্রত্যাহার করা হয়নি।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫: BS 1363-1:1995 "13&nbsp;A plugs socket-outlets adaptors and connection units - Part&nbsp;1: Specification for rewirable and non-rewirable 13&nbsp;A fused plugs" প্রকাশিত। এই মানটি BS&nbsp;1363-2:1995-এর সঙ্গে মিলিতভাবে BS&nbsp;1363:1984-কে প্রতিস্থাপন করে। PAS&nbsp;003-এর বিধানসমূহ এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে প্লাস্টিক পিনকে পুনঃনামকরণ করে "ISOD" করা হয়।

সেপ্টেম্বর ১৯৯৫: BS&nbsp;1363-2:1995 "13&nbsp;A plugs socket-outlets adaptors and connection units - Part&nbsp;2: Specification for 13&nbsp;A switched and unswitched socket-outlets" প্রকাশিত।

সেপ্টেম্বর ১৯৯৫: BS&nbsp;1363-3:1995 "13&nbsp;A plugs socket-outlets adaptors and connection units - Part&nbsp;3: Specification for adaptors" প্রকাশিত। এটি BS&nbsp;1363-3:1989-কে প্রতিস্থাপন করে।

নভেম্বর ১৯৯৫: BS&nbsp;1363-4:1995 "13&nbsp;A plugs socket-outlets adaptors and connection units - Part&nbsp;4: Specification for 13&nbsp;A fused connection units switched and unswitched" প্রকাশিত। এটি একটি নতুন মান।

আগস্ট ২০০৮: BS&nbsp;1363-5:2008 "13&nbsp;A plugs socket-outlets adaptors and connection units - Part&nbsp;5: Specification for 13&nbsp;A fused conversion plugs" প্রকাশিত। এটি একটি নতুন মান।

মে ২০১২: BS&nbsp;1363-1:1995 +A4:2012 (শিরোনাম অপরিবর্তিত) প্রকাশিত। সংশোধিত মানটি প্লাগে সুইচ সংযোজনের অনুমতি দেয় এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নতুন ওভারলোড পরীক্ষা প্রবর্তন করে। BS&nbsp;1363-1:1995 ৩১ মে ২০১৫ পর্যন্ত কার্যকর ছিল।

মে ২০১২: BS&nbsp;1363-2:1995 +A4:2012 (শিরোনাম অপরিবর্তিত) প্রকাশিত। সংশোধিত মানে এমন শর্ত সংযোজন করা হয় যে দুই-পিন ইউরোপ্লাগ প্রবেশ করিয়ে শাটার চালনা করা সম্ভব হবে না, এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নতুন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পরীক্ষা প্রবর্তন করা হয়। BS&nbsp;1363-2:1995 ৩১ মে ২০১৫ পর্যন্ত কার্যকর ছিল।

মে ২০১২: BS&nbsp;1363-4:1995 +A4:2012 (শিরোনাম অপরিবর্তিত) প্রকাশিত। BS&nbsp;1363-4:1995-এ সামান্য পরিবর্তন আনা হয়, যা ৩১ মে ২০১৫ পর্যন্ত কার্যকর ছিল।

নভেম্বর ২০১২: BS&nbsp;1363-3:1995 +A4:2012 (শিরোনাম অপরিবর্তিত) প্রকাশিত। সংশোধিত মানে এমন শর্ত সংযোজন করা হয় যে দুই-পিন ইউরোপ্লাগ প্রবেশ করিয়ে শাটার চালনা করা সম্ভব হবে না, এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সুইচযুক্ত অ্যাডাপ্টরের জন্য নির্দিষ্টকরণ সংযোজন করা হয়। BS&nbsp;1363-3:1995 ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

আগস্ট ২০১৬: BS&nbsp;1363-1:2016 (শিরোনাম অপরিবর্তিত) প্রকাশিত। এতে অন্তর্ভুক্ত ইলেকট্রনিক উপাদান এবং বৈদ্যুতিক যানবাহন চার্জিং-এর জন্য প্রয়োজনীয়তা সংযোজন করা হয়। BS&nbsp;1363-1:1995 +A4:2012 ৩১ আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত কার্যকর ছিল।

আগস্ট ২০১৬: BS&nbsp;1363-2:2016 (শিরোনাম অপরিবর্তিত) প্রকাশিত। এতে অন্তর্ভুক্ত ইলেকট্রনিক উপাদান এবং বৈদ্যুতিক যানবাহন চার্জিং-এর জন্য প্রয়োজনীয়তা সংযোজন করা হয়। BS&nbsp;1363-2:1995 +A4:2012 ৩১ আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত কার্যকর ছিল।

আগস্ট ২০১৬: BS&nbsp;1363-3:2016 (শিরোনাম অপরিবর্তিত) প্রকাশিত। এতে অন্তর্ভুক্ত ইলেকট্রনিক উপাদানের জন্য প্রয়োজনীয়তা সংযোজন করা হয়। BS&nbsp;1363-3:1995 +A4:2012 ৩১ আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত কার্যকর ছিল।

আগস্ট ২০১৬: BS&nbsp;1363-4:2016 (শিরোনাম অপরিবর্তিত) প্রকাশিত। কেবল সামান্য পরিবর্তন আনা হয়। BS&nbsp;1363-4:1995 +A4:2012 ৩১ আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত কার্যকর ছিল।

আগস্ট ২০১৬: BS&nbsp;1363-5:2016 (শিরোনাম অপরিবর্তিত) প্রকাশিত। কেবল সামান্য পরিবর্তন আনা হয়। BS&nbsp;1363-5:2008 ৩১ আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত কার্যকর ছিল।

ফেব্রুয়ারি ২০১৮: BS&nbsp;1363-1:2016 +A1:2018 (শিরোনাম অপরিবর্তিত) প্রকাশিত। BS&nbsp;1363-1:2016 প্রত্যাহার করা হয় এবং BS&nbsp;1363-1:1995+A4:2012 ৩১ আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত কার্যকর ছিল।
### BS&nbsp;1363-1 ''পুনরায় তার-সংযুক্তযোগ্য এবং অ-পুনরায় তার-সংযুক্তযোগ্য ১৩&nbsp;A ফিউজযুক্ত প্লাগ''

একটি BS&nbsp;1363 প্লাগে   এবং নিউট্রালের জন্য দুটি অনুভূমিক, আয়তাকার পিন থাকে, এবং এদের উপরে আর্থ সংযোগের জন্য একটি বড়, উল্লম্ব পিন থাকে। *লাইন* এবং *নিউট্রাল* উভয়ই বিদ্যুৎ বহন করে এবং এদের *লাইভ অংশ* হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। আর্থ পিনটি বহু সকেটে ব্যবহৃত মৌলিক শাটার প্রক্রিয়া চালনাতেও কাজ করে। অন্য দুই পিনের তুলনায় আর্থ পিনের অবস্থান দ্বারা সঠিক মেরুতা নির্ধারিত হয়, যা নিশ্চিত করে যে  পিনটি সকেট-আউটলেটের সঠিক টার্মিনালে সংযুক্ত হয়। আর্থবিহীন, ডাবল নিরোধক যন্ত্রের জন্য তৈরি মোল্ডেড প্লাগে আর্থ পিনের পরিবর্তে একই আকার ও আকৃতির একটি অ-পরিবাহী প্লাস্টিক পিন থাকতে পারে (যাকে Insulated Shutter Opening Device বা ISOD বলা হয়, কখনও কখনও ডামি পিনও বলা হয়), যা শাটার খুলতে ব্যবহৃত হয়। আর্থ পিন উপরে রেখে প্লাগের পিনগুলোর দিকে তাকালে নিচের বাম পিনটি লাইভ এবং নিচের ডানটি নিউট্রাল।

যুক্তরাজ্যের ভোক্তা সুরক্ষা আইন অনুযায়ী, বিক্রিত অধিকাংশ গৃহস্থালি বৈদ্যুতিক পণ্যে BS&nbsp;1363-1 অনুযায়ী সংযুক্ত প্লাগ থাকতে হবে। এগুলো সাধারণত, তবে অপরিহার্যভাবে নয়, অ-পুনরায় তার-সংযুক্তযোগ্য। স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে হাতে তার সংযোগের জন্য পুনরায় তার-সংযুক্তযোগ্য প্লাগ সহজলভ্য এবং এর সঙ্গে নির্দেশনা প্রদান করা আবশ্যক।

#### নামমাত্র মাত্রা
BS&nbsp;1363-1 প্লাগের পিনগুলোর মাত্রা এবং একে অপরের তুলনায় তাদের অবস্থান সুনির্দিষ্ট ও পরম মানে নির্ধারণ করে।  এবং নিউট্রাল পিনের আয়তাকার ক্রস-সেকশন ৬.৪&nbsp;মিমি × ৪.০&nbsp;মিমি, দৈর্ঘ্য ১৭.৭&nbsp;মিমি এবং কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব ২২.২&nbsp;মিমি। সুরক্ষামূলক আর্থ পিনের আয়তাকার ক্রস-সেকশন ৮.০&nbsp;মিমি × ৪.০&nbsp;মিমি, দৈর্ঘ্য ২২.৩&nbsp;মিমি এবং এর কেন্দ্ররেখা লাইন/নিউট্রাল পিনের কেন্দ্ররেখা থেকে ২২.২&nbsp;মিমি দূরে। মাত্রাগুলো প্রাথমিকভাবে অসম সহনশীলতা সহ দশমিক ইঞ্চিতে নির্ধারিত ছিল এবং BS&nbsp;1363:1984-এ সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মেট্রিক মাত্রা হিসেবে পুনর্নির্ধারণ করা হয়।

মাত্রাগুলো এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে লাইভ অংশ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় থাকে।  এবং নিউট্রাল পিনের যেকোনো অংশ থেকে প্লাগের ভিত্তির প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব কমপক্ষে ৯.৫&nbsp;মিমি হতে হবে। এটি নিশ্চিত করে যে প্লাগ ব্যবহারের সময় কোনো পিনের পাশে কিছু প্রবেশ করানো যাবে না এবং আঙুল পিন থেকে দূরে থাকবে। দীর্ঘতর আর্থ পিন নিশ্চিত করে যে লাইভ পিন সংযুক্ত হওয়ার আগে আর্থ সংযোগ স্থাপিত হয় এবং লাইভ পিন বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পর্যন্ত তা সংযুক্ত থাকে। আর্থ পিনের আকার এমন যে এটি ভুলবশত  বা নিউট্রাল সকেটে প্রবেশ করানো যায় না।

#### পিন নিরোধক
প্রাথমিকভাবে, BS&nbsp;1363-এ  এবং নিউট্রাল পিনে নিরোধক স্লিভ বাধ্যতামূলক ছিল না। মানের সাম্প্রতিক সংস্করণ অনুযায়ী নির্মিত প্লাগে পিনে নিরোধক স্লিভ থাকে, যা পিনে আঙুলের সংস্পর্শ প্রতিরোধ করে এবং আংশিকভাবে টেনে বের করা প্লাগের ক্ষেত্রে দেয়াল ও প্লাগের মাঝখানে ধাতব বস্তু (যেমন পড়ে যাওয়া জানালার পর্দার পাত) আটকে গেলে তা লাইভ হয়ে যাওয়া রোধ করে। স্লিভের দৈর্ঘ্য এমনভাবে নির্ধারিত যে প্লাগ প্রবেশ বা অপসারণের সময় কোনো লাইভ অংশ উন্মুক্ত না থাকে। স্প্রিং-লোডেড স্লিভ ব্যবহার করে পিন আবরণ করার একটি প্রাথমিক পদ্ধতি ১৯৬৭ সালের ব্রিটিশ পেটেন্ট GB1067870-এ বর্ণিত হয়েছে। বাস্তবে গৃহীত পদ্ধতিটি ১৯৭২ সালের ব্রিটিশ পেটেন্ট GB1292991-এ বর্ণিত হয়েছে। এ ধরনের পিনযুক্ত প্লাগ ১৯৭০-এর দশকে পাওয়া যেত; ১৯৭৮ সালের Southern Electricity/RoSPA-এর একটি নিরাপত্তা পুস্তিকায় এগুলোর ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। ১৯৮৪ সালে মান অনুযায়ী স্লিভযুক্ত পিন বাধ্যতামূলক করা হয়।
#### ফিউজ (BS&nbsp;1362)

BS&nbsp;1363 প্লাগের ফিউজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দুটি প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে: একটি হলো এটি প্লাগে সংযুক্ত যন্ত্রকে সুরক্ষা দেয়, এবং অন্যটি হলো এটি অতিরিক্ত লোড থেকে সুরক্ষা দেয়। বাস্তবে ফিউজটি ত্রুটিজনিত অবস্থায় প্লাগ ও যন্ত্রের মধ্যবর্তী নমনীয় তারকে সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয় (সাধারণ ব্রিটিশ রিং সার্কিট যন্ত্রের নমনীয় পাওয়ার তারের সহনক্ষমতার চেয়ে বেশি প্রবাহ সরবরাহ করতে পারে)।

BS&nbsp;1363 প্লাগে একটি কার্ট্রিজ ধরনের ফিউজ থাকা আবশ্যক, যা অবশ্যই BS&nbsp;1362 অনুযায়ী হতে হবে। *Post-War Building Studies No. 11, Electrical Installations*-এ সুপারিশ করা হয়েছিল যে “প্লাগে ১৩&nbsp;অ্যাম্পিয়ারের কার্ট্রিজ ধরনের ফিউজ সংস্থাপনের ব্যবস্থা থাকতে হবে, এবং বিকল্পভাবে ৩&nbsp;অ্যাম্পিয়ারের জন্যও। এই মানের ফিউজগুলো পরস্পর বিনিমেয় এবং সহজে চিহ্নিতযোগ্য হওয়া উচিত।” মূল BS&nbsp;1363:1947-এ ৩&nbsp;A, ৭&nbsp;A এবং ১৩&nbsp;A ফিউজ নির্ধারিত ছিল। বর্তমান ফিউজ মান BS&nbsp;1362:1973-এ ১৩&nbsp;A পর্যন্ত যেকোনো মানের ফিউজের অনুমতি রয়েছে; প্লাগে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৩&nbsp;A (লাল রঙ) এবং ১৩&nbsp;A (বাদামি রঙ) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত (তবে বাধ্যতামূলক নয়)। অন্যান্য সব মান কালো রঙের হতে হবে। খুচরা বাজারে সবচেয়ে প্রচলিত ফিউজের মান ৩, ৫ এবং ১৩&nbsp;A; পেশাদার সরবরাহকারীরা সাধারণত ১, ২, ৭ এবং ১০&nbsp;A মানের ফিউজও সরবরাহ করেন।

ফিউজগুলো যান্ত্রিকভাবে পরস্পর বিনিমেয়; উপযুক্ত মানের ফিউজ স্থাপন করা শেষ ব্যবহারকারী বা যন্ত্র প্রস্তুতকারকের দায়িত্ব। বর্তমানে কিছু প্লাগের সঙ্গে আরও উপযুক্ত নিম্ন-ক্ষমতার ফিউজ সরবরাহ করা হয়।

BS&nbsp;1362 বালুভর্তি সিরামিক দেহবিশিষ্ট নলাকার ফিউজ নির্ধারণ করে, যার দৈর্ঘ্য , এবং দুই প্রান্তে  ব্যাস ও প্রায়  দৈর্ঘ্যের ধাতব প্রান্তঢাকনা থাকে। মানটি কেবল ৩&nbsp;A অথবা ১৩&nbsp;A ফিউজের জন্য ভাঙার সময় বনাম প্রবাহ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। 
* ৩&nbsp;A ফিউজের জন্য: ৯&nbsp;A-এ ০.০২–৮০&nbsp;সেকেন্ড, ২০&nbsp;A-এ 
file:SlimPlug.jpg|SlimPlug ভাঁজযোগ্য প্লাগ
file:SlimPlug-retracted.jpg|পিন ভাঁজ করা SlimPlug
file:ThinPlug.jpg|ThinPlug ভাঁজযোগ্য প্লাগ
file:ThinPlug-folded.jpg|ISOD ভাঁজ করা ThinPlug


#### ভিন্ন পিন বিন্যাস
কিছু নির্মাতা ইচ্ছাকৃতভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ভিন্ন সংস্করণ তৈরি করেছে, যেখানে মানসম্মত প্লাগ সংযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। সাধারণ ব্যবহারগুলোর মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার সরঞ্জামের জন্য ফিল্টারযুক্ত সরবরাহ এবং জনসাধারণের ভবনে পরিষ্কারকর্মীদের সরবরাহ (অননুমোদিত যন্ত্র সংযোগ রোধে)। উদাহরণ হিসেবে MK নির্মিত একটি নকশায় T-আকৃতির আর্থ পিন রয়েছে, এবং Walsall Gauge ১৩&nbsp;A প্লাগ, যেখানে প্রতিটি পিন ৯০° ঘোরানো; পরবর্তীটি লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড-এর কিছু অংশে ১১০&nbsp;V AC সরবরাহে ব্যবহৃত হয়, এবং কিছু British Rail কার্যালয়ে কম্পিউটার ফিল্টারযুক্ত সরবরাহেও ব্যবহৃত হয়েছে।


file:13A Plug T Shaped Earth.JPG|T-আকৃতির আর্থ পিনসহ MK ১৩&nbsp;A প্লাগ
file:WG13 PICT6943.jpg|Walsall Gauge ১৩&nbsp;A প্লাগ (নিচে) ও সাধারণ BS 1363 প্লাগের তুলনা
file:Walsall Gauge plug.jpg|Walsall Gauge ১৩&nbsp;A প্লাগ

## BS&nbsp;8546 যুক্তরাজ্যের প্লাগ ও সকেট ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রাভেল অ্যাডাপ্টার

BS&nbsp;8546 এমন ট্রাভেল অ্যাডাপ্টারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলোর অন্তত একটি প্লাগ বা সকেট-আউটলেট অংশ BS&nbsp;1363 প্লাগ এবং সকেট-আউটলেটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় এপ্রিল ২০১৬ সালে, এমন ট্রাভেল অ্যাডাপ্টারের জন্য একটি মান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, যা অ-BS&nbsp;1363 প্লাগ সংযোগের জন্য উপযুক্ত, অথবা অ-BS&nbsp;1363 সকেট-আউটলেটে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহারযোগ্য। এতে সামগ্রিকভাবে 250&nbsp;V AC রেটিং, ন্যূনতম 5&nbsp;A কারেন্ট রেটিং এবং সর্বোচ্চ 13&nbsp;A কারেন্ট রেটিং নির্ধারিত হয়েছে। BS&nbsp;1363 প্লাগ পিনযুক্ত অ্যাডাপ্টারে অবশ্যই একটি BS&nbsp;1362 ফিউজ সংযুক্ত থাকতে হবে। BS&nbsp;8546 ট্রাভেল অ্যাডাপ্টারে USB চার্জিং পোর্টও থাকতে পারে।
## যুক্তরাজ্যের বৈদ্যুতিক ঘড়ির সংযোগকারী

যুক্তরাজ্যের পুরোনো সরকারি ভবনগুলোতে বিভিন্ন স্বত্বাধিকারভিত্তিক ও পরস্পর-অবিনিমেয় ধরনের ফিউজযুক্ত প্লাগ ও সকেট দেখা যায়, যেগুলো AC বৈদ্যুতিক দেওয়ালঘড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হতো। এগুলো প্রচলিত সকেটের তুলনায় ছোট আকারের এবং সাধারণত BESA জংশন বক্সে মানানসই করে তৈরি করা হতো। এগুলোর প্রোফাইলও প্রায়শই খুবই নিচু। প্রাথমিক ধরনগুলোতে উভয় পোলেই ফিউজ থাকত; পরবর্তী ধরনগুলোতে কেবল লাইনে ফিউজ থাকত এবং একটি আর্থ পিন সরবরাহ করা হতো। অধিকাংশ সংযোগকারীতে দুর্ঘটনাজনিত বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধের জন্য একটি ধরে রাখার স্ক্রু বা ক্লিপ থাকে।

ব্যাটারি-চালিত কোয়ার্টজ-নিয়ন্ত্রিত দেওয়ালঘড়ির ব্যাপক প্রচলনের ফলে ঘড়ির ব্যবহারের জন্য নতুন স্থাপনায় এই সংযোগকারী খুব কমই দেখা যায়। তবে যেখানে নিম্ন-প্রোফাইল ফিউজযুক্ত সংযোগকারীর প্রয়োজন হয়, সেখানে এটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখনও বাজারে পাওয়া যায়। এর একটি তুলনামূলকভাবে সাধারণ ব্যবহার হলো সীমিত দেয়াল-ফাঁকযুক্ত আলোকিত আয়নায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।
## অপ্রচলিত অ-BS প্রকারসমূহ

### Wylex প্লাগ
আর্থযুক্ত প্লাগের জন্য প্রথম ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড প্রবর্তনের আগে, ম্যানচেস্টারের জর্জ এইচ. স্কোলস ১৯২৬ সালে Wylex ব্র্যান্ড নামে আয়তাকার কারেন্ট-বহনকারী পিনের মাঝখানে একটি ফাঁপা গোলাকার আর্থ পিনযুক্ত প্লাগ প্রবর্তন করেন। Wylex প্লাগ প্রাথমিকভাবে তিনটি রেটিংয়ে তৈরি করা হতো: 5&nbsp;A, 10&nbsp;A এবং 15&nbsp;A, এবং এগুলো ছিল অপরিবর্তিত মেরুবিশিষ্ট (কারেন্ট-বহনকারী পিন দুটি আর্থ পিনের একই কেন্দ্ররেখায় অবস্থিত ছিল)। ১৯৩৩ সালে একটি অসমমিত মেরুবিশিষ্ট সংস্করণ প্রবর্তিত হয়, যেখানে লাইন পিনটি কেন্দ্ররেখা থেকে সামান্য সরে ছিল। ১৯৩৪ সালে দ্বৈত প্লাগ ব্যবস্থা চালু করা হয়, যেখানে সকেটের রেটিং ছিল 15&nbsp;A এবং তিন ধরনের প্লাগ ছিল: ফিউজযুক্ত 2&nbsp;A ও 5&nbsp;A প্লাগ এবং একটি 15&nbsp;A প্লাগ। ১৫&nbsp;A “দ্বৈত প্লাগ”-এ একটি সকেট অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার ছিদ্রগুলো মানক Wylex 15&nbsp;A সকেটের তুলনায় সরু ছিল এবং যা কেবল নিম্ন-রেটিং প্লাগগুলোর সরু আয়তাকার পিন গ্রহণ করত। ৩&nbsp;kW রেটিংযুক্ত 13&nbsp;A ফিউজযুক্ত প্লাগের প্রবর্তন, স্কোলসকে ডরম্যান অ্যান্ড স্মিথের গোলাকার পিন সমাধানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নতুন মান হিসেবে তাদের ব্যবস্থা প্রস্তাব করার সুযোগ দেয়, কিন্তু তা নির্বাচিত হয়নি এবং সম্পূর্ণ নতুন BS&nbsp;1363 নকশাই গৃহীত হয়। Wylex সকেট কাউন্সিল আবাসন ও সরকারি ভবনে এবং স্বল্প সময়ের জন্য ব্যক্তিগত আবাসনেও ব্যবহৃত হয়েছিল। এগুলো বিশেষ করে ম্যানচেস্টার এলাকায় জনপ্রিয় ছিল, যদিও ইংল্যান্ড জুড়ে—মূলত বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় আবাসন এবং সরকারি গবেষণাগারে—এগুলো স্থাপন করা হয়েছিল। ১৯৬০-এর দশকে লন্ডনের কিছু বিদ্যালয়ে এগুলো নিম্ন-ভোল্টেজ AC সকেট হিসেবে (সাধারণত 12&nbsp;V, 5&nbsp;A), এক বা একাধিক পরীক্ষাগারে ট্রান্সফরমার থেকে মাইক্রোস্কোপ ল্যাম্প ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হতো। BS&nbsp;1363 সকেট মান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও কয়েক বছর Wylex প্লাগ ও সকেট উৎপাদিত হয় এবং ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে ব্যাংক ও কম্পিউটার কক্ষে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বা “পরিষ্কার” ফিল্টারকৃত মেইনস সরবরাহের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো।

### ডোরম্যান & স্মিথ

ডোরম্যান & স্মিথ কর্তৃক নির্মিত (১৯৪৩ সালে আবেদনকৃত পেটেন্ট ব্যবহার করে) এই প্লাগ ও সকেটগুলোর রেটিং ছিল 13&nbsp;A এবং এগুলো রিং ফাইনাল সার্কিট-এ ব্যবহারের জন্য প্রতিযোগী ধরনগুলোর একটি ছিল। ব্যক্তিগত বাড়িতে এগুলো কখনোই খুব জনপ্রিয় ছিল না, তবে প্রিফ্যাব্রিকেটেড আবাসন, কাউন্সিল আবাসন এবং LCC বিদ্যালয়ে ব্যাপকভাবে স্থাপন করা হয়েছিল। বিবিসি-ও এগুলো ব্যবহার করত। কিছু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ১৯৫০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত নতুন স্থাপনায় এগুলো ব্যবহার অব্যাহত রাখে। প্রায় ১৯৭০ সালের পর এগুলোর জন্য প্লাগ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ায়, অনেক ব্যবহারকারীকে সেগুলো BS&nbsp;1363 সকেট দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হয়, যদিও ১৯৮০-এর দশকের শুরু পর্যন্ত বহু D&S সকেট ব্যবহৃত হচ্ছিল। D&S প্লাগে একটি গুরুতর নকশাগত ত্রুটি ছিল: লাইন পিনটিই ছিল একটি ফিউজ, যা প্লাগের দেহে স্ক্রু করে লাগানো থাকত এবং ব্যবহারের সময় নিজে থেকেই আলগা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা ছিল। এভাবে আলগা হয়ে যাওয়া ফিউজ প্লাগ খুলে নেওয়ার সময় সকেট থেকে বেরিয়ে থাকতে পারত, যা বৈদ্যুতিকভাবে সক্রিয় অবস্থায় থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করত।
## BS প্রকারসমূহের আন্তর্জাতিক ব্যবহার

### BS&nbsp;546 থেকে উদ্ভূত মানসমূহ

#### ভারতীয় IS&nbsp;1293
ভারতীয় মান IS&nbsp;1293:2005 *Plugs and Socket-Outlets of Rated Voltage up to and including 250 Volts and Rated Current up to and including 16 Amperes*-এ 5&nbsp;A এবং 15&nbsp;A BS&nbsp;546 সংযোগকারীর সংস্করণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবে সেগুলোর রেটিং যথাক্রমে 6&nbsp;A এবং 16&nbsp;A। কিছু 6&nbsp;A 3-পিন সকেটে লাইন ও নিউট্রাল ছিদ্রের উপরে অতিরিক্ত দুটি ছিদ্র থাকে, যাতে 5&nbsp;A 2-পিন প্লাগ সংযুক্ত করা যায়।

#### মালয়েশীয় মান MS&nbsp;1577
MS&nbsp;1577:2003 *15&nbsp;A plugs and socket-outlets for domestic and similar purposes*

#### রুশ GOST&nbsp;7396
BS&nbsp;546-এর 2&nbsp;A, 5&nbsp;A এবং 15&nbsp;A সংযোগকারীসমূহ GOST&nbsp;7396 মানের Group B1 দ্বারা প্রতিলিপিকৃত হয়েছে।

#### সিঙ্গাপুর মান SS&nbsp;472
SS&nbsp;472:1999 *15&nbsp;A plugs and switched socket-outlets for domestic and similar purposes*। এটি ইন্দোনেশিয়ার রিয়াউ দ্বীপপুঞ্জ-এও ব্যবহৃত হয়।

#### দক্ষিণ আফ্রিকার SANS&nbsp;164

দক্ষিণ আফ্রিকার মান SANS&nbsp;164 *Plug and socket-outlet systems for household and similar purposes for use in South Africa*-এ BS&nbsp;546-এর বিভিন্ন উৎপন্ন সংস্করণ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। SANS&nbsp;164-1-এ গৃহস্থালি প্লাগ ও সকেট সংজ্ঞায়িত হয়েছে, যা মূলত BS&nbsp;546 15&nbsp;A-এর আধুনিকীকৃত সংস্করণ (প্রধান পার্থক্য হলো পিনগুলো ধাতুর ব্যবহার কমাতে ফাঁপা হতে পারে, মাত্রাগুলো মেট্রিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত, এবং রেটিং 16&nbsp;A)। SANS&nbsp;164-3-এ BS&nbsp;546 5&nbsp;A-এর ভিত্তিতে 6&nbsp;A প্লাগ ও সকেট সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়্যারিং কোড বর্তমানে SANS&nbsp;164-2 (আইইসি 60906-1)-এ সংজ্ঞায়িত প্লাগ ও সকেট ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মান হিসেবে নির্ধারণ করেছে, এবং ধারণা করা হচ্ছে যে SANS&nbsp;164-1 ও SANS&nbsp;164-3 ডিভাইসগুলো প্রায় ২০৩৫ সালের মধ্যে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে।

SANS&nbsp;164-4 বিশেষ (যা “dedicated” নামে পরিচিত) প্রয়োগের জন্য 16&nbsp;A প্লাগ ও সকেটের তিনটি ভিন্ন রূপ সংজ্ঞায়িত করে। এই রূপগুলোতে ভিন্ন নির্দিষ্ট ঘূর্ণন অবস্থানে চ্যাপ্টা আর্থ পিন ব্যবহৃত হয়। এই বিন্যাস নিশ্চিত করে যে সব ডেডিকেটেড প্লাগ একটি সাধারণ (“non-dedicated”) সকেটে সংযুক্ত হতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন ডেডিকেটেড প্লাগ ও সকেটের সমন্বয় পরস্পর বিনিমেয় নয় (এবং একটি নন-ডেডিকেটেড প্লাগ ডেডিকেটেড সকেটে প্রবেশ করতে পারে না)।

ডেডিকেটেড সংস্করণগুলোর জন্য চ্যাপ্টা অংশের ঘূর্ণন অবস্থানের উপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট রং নির্ধারিত রয়েছে। এগুলো হলো কালো (&minus;53°), লাল (0°), এবং নীল (+53°)। লাল (0°) সংস্করণটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত এবং কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় (যদিও মানে এটি বাধ্যতামূলক নয়)। এই প্রয়োগে “ডেডিকেটেড” সকেট বলতে এমন সকেট বোঝায় যা অবশিষ্ট তড়িৎধারা সার্কিট ব্রেকার-এর সঙ্গে সংযুক্ত নয়, যা সাধারণত সব স্বাভাবিক বিদ্যুৎ সকেটের জন্য বাধ্যতামূলক।

### টাইপ&nbsp;D-এর আন্তর্জাতিক ব্যবহার
IEC *World Plugs*-এ টাইপ&nbsp;D নিম্নলিখিত স্থানগুলোতে ব্যবহৃত হিসেবে তালিকাভুক্ত রয়েছে: বাংলাদেশ, ভুটান, বতসোয়ানা, চাদ, ডিআর কঙ্গো, ডোমিনিকা, ফরাসি গিয়ানা, ঘানা, গুয়াদেলুপ, গায়ানা, হংকং, ভারত, ইরাক, জর্ডান, লেবানন, লিবিয়া, ম্যাকাও, মাদাগাস্কার, মালদ্বীপ, মার্টিনিক, মোনাকো, মিয়ানমার, নামিবিয়া, নেপাল, নাইজার, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, কাতার, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, সুদান, তানজানিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেন, জাম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে।

### টাইপ&nbsp;M-এর আন্তর্জাতিক ব্যবহার
এই প্লাগটি প্রায়শই এয়ার কন্ডিশনার এবং ওয়াশিং মেশিন-এ ব্যবহৃত হয়। IEC *World Plugs*-এ টাইপ&nbsp;M নিম্নলিখিত স্থানগুলোতে ব্যবহৃত হিসেবে তালিকাভুক্ত: ভুটান, বতসোয়ানা, এসওয়াতিনি, ভারত, ইসরায়েল, লেসোথো, ম্যাকাও, মালয়েশিয়া, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা।

### BS&nbsp;1363 থেকে উদ্ভূত মানসমূহ

#### আইরিশ I.S.&nbsp;401
আইরিশ মান&nbsp;401:1997 *Safety requirements for rewirable and non-rewirable 13&nbsp;A fused plugs for normal and rough use having insulating sleeves on live and neutral pins* আয়ারল্যান্ডে BS&nbsp;1363-এর সমতুল্য। এই মানের ব্যবহার ভোক্তা সুরক্ষা আইন দ্বারা প্রয়োগ করা হয়, যা আয়ারল্যান্ডে বিক্রিত অধিকাংশ গৃহস্থালি বৈদ্যুতিক পণ্যে I.S.&nbsp;401 প্লাগ সংযুক্ত থাকা বাধ্যতামূলক করে।

#### মালয়েশীয় মান MS&nbsp;589
MS&nbsp;589-এর অংশ ১, ২, ৩ এবং ৪ যথাক্রমে BS&nbsp;1363-1, BS&nbsp;1363-2, BS&nbsp;1363-3 এবং BS&nbsp;1363-4-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

#### রুশ GOST&nbsp;7396
GOST&nbsp;7396 মানের Group B2-এ BS&nbsp;1363 প্লাগ ও সকেট বর্ণনা করা হয়েছে।

#### সৌদি আরবের মান SASO&nbsp;2203:2003
SASO&nbsp;2203:2003 *Plugs and socket-outlets for household and similar general use 220&nbsp;V*

#### সিঙ্গাপুর মান SS&nbsp;145
SS&nbsp;145-1:2010 *Specification for 13&nbsp;A plugs and socket-outlets - Part 1 : Rewirable and non-rewirable 13&nbsp;A fused plugs*

SS&nbsp;145-2:2010 *Specification for 13&nbsp;A plugs and socket-outlets - Part 2 : 13&nbsp;A switched and unswitched socket-outlets*

### টাইপ&nbsp;G-এর আন্তর্জাতিক ব্যবহার
IEC *World Plugs*-এ টাইপ&nbsp;G (যুক্তরাজ্যের বাইরে) নিম্নলিখিত স্থানগুলোতে ব্যবহৃত হিসেবে তালিকাভুক্ত:

* বাহরাইন
* বাংলাদেশ
* বেলিজ
* ভুটান
* বতসোয়ানা
* ব্রুনেই দারুসসালাম
* কম্বোডিয়া
* সাইপ্রাস
* ডোমিনিকা
* ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ
* গাম্বিয়া
* ঘানা
* জিব্রাল্টার
* গ্রেনাডা
* গায়ানা
* হংকং
* ইরাক
* আয়ারল্যান্ড
* আইল অব ম্যান
* জর্ডান
* কেনিয়া
* কুয়েত
* লেবানন
* ম্যাকাও
* মালাউই
* মালয়েশিয়া
* মালদ্বীপ
* মাল্টা
* মরিশাস
* মিয়ানমার
* নাইজেরিয়া
* ওমান
* পাকিস্তান
* কাতার
* রুয়ান্ডা 
* সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস
* সেন্ট লুসিয়া
* সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডিনস
* সৌদি আরব
* সেশেলস
* সিয়েরা লিওন
* সিঙ্গাপুর
* সলোমন দ্বীপপুঞ্জ
* শ্রীলঙ্কা
* তানজানিয়া
* উগান্ডা
* সংযুক্ত আরব আমিরাত
* ভানুয়াতু
* ইয়েমেন
* জাম্বিয়া
* জিম্বাবুয়ে

এই ধরনের প্লাগ গার্নসি ও জার্সির চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জেও ব্যবহৃত হয়।
## আরও দেখুন
* এসি বিদ্যুৎ প্লাগ ও সকেট
* দেশভিত্তিক মেইনস বিদ্যুৎ

## তথ্যসূত্র

0
বিষয়শ্রেণী:যুক্তরাজ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি
বিষয়শ্রেণী:যুক্তরাজ্যে বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা
বিষয়শ্রেণী:বৈদ্যুতিক মানদণ্ড
বিষয়শ্রেণী:বৈদ্যুতিক তারসংযোগ
বিষয়শ্রেণী:মেইনস বিদ্যুৎ সংযোগকারী