IEC 60906-1

regs|duimnael|200x200px|'n IEC 60906-1-prop
**IEC 60906-1** is 'n internasionale standaard wat ontwerp is om 'n standaard te bied vir 'n veilige, kompakte en praktiese 16 A 250 V WS- stelsel van proppe en muursokke wat deur baie lande as hul nasionale standaard aanvaar kon word, selfs al is dit nie in die nabye toekoms nie. Die standaard is oorspronklik in 1986 deur die Internasionale Elektrotegniese Kommissie gepubliseer; die huidige uitgawe is ed2.0 wat in 2009 gepubliseer is. Alhoewel dit soortgelyk is aan die Switserse SEV 1011-prop, is sy afmetings verskillend. Teen Julie 2014 het slegs Suid-Afrika 'n standaard (SANS 164-2) wat nou op IEC 60906-1 gebaseer is. 

Brasilië het dit gebruik as die basis vir die NBR 14136-standaard, maar dit is nie versoenbaar met IEC&nbsp;60906-1 nie. In 2017 het die Europese Unie (EU) aanbevelings gepubliseer wat adviseer teen die harmonisering van huishoudelike prop- en sokstelsels in die EU.  

## Kenmerke 
Die IEC 60906-1-proppe en -aansluitings is 16 A, 250 V ws gegradeer en is bedoel vir gebruik in verspreidingstelsels met nominale spannings tussen 200 V en 250 V ws. IEC 60906-1 definieer beide 3-pen-verbindings vir klas I-toerusting en 2-pen weergawes vir klas II-toestelle. 

Die IEC 60906-1-proppe is kleiner as enige ander Europese prop met 'n 16 A-gradering, en is net effens groter as die 2.5 A Europlug en lewer 'n veel betroubaarder kontak. Die sokke is klein genoeg dat twee geïnstalleer kan word in die ruimte wat deur 'n enkele Schuko- of BS 1363-aansluiting opgeneem sou word. Moderne spuitgiettegnologie stel robuuste en veilige proppe beskikbaar, kleiner as die Schuko- en BS 1363-stelsels wat onderskeidelik in die vroeë en middel van die 20ste eeu ontwerp is.

Die sok het óf 'n 10 mm diep uitsparring of 'n 12&nbsp;mm hoë rand, om onversoenbare proppe uit te sluit. Dit verseker dat die grondkontak voor die lyn- en neutrale penne vestig. Daar moet in sokke sluiters vir die lyn- en neutrale openinge wees. 

Aangesien dit dieselfde 19 mm-penafstand gebruik as die meeste bestaande Europese stelsels (Schuko, ens.), sou dit moontlik wees om sokke te ontwerp wat sowel die tradisionele prop as die IEC 60906-1 Klas I en II-proppe kan ontvang, waardeur 'n gladde oorgang na die nuwe stelsel geskep word. Die IEC 60906-1-standaard ontmoedig egter die gebruik van multi-standaardsokke uitdruklik en beweer dat sulke sokke waarskynlik veiligheidsprobleme sal veroorsaak wanneer dit met proppe uit ander lande gebruik word. 

## Suid-Afrikaanse SANS 164-2 standaard 
Suid-Afrika is die enigste land wat IEC 60906-1-proppe en -sokke in sy eie nasionale standaarde as SANS 164-2 opgeneem het. SANS 164-2 is in 2013 die voorkeurstandaard gemaak en vervang die ouer SANS 164-1 (gebaseer op BS 546 ), maar volgens die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde (SABS) se bestuurder vir die ontwikkeling van elektrotegniese standaarde, sal die nuwe proppe en sokke 'n lang infaseerperiode hê, waarskynlik meer as 20 jaar.

SANS 164-2 sockets.jpg|Suid-Afrikaanse SANS 164-2, viervoudige sok 
SANS 164-1 & 164-2 sockets.jpg|Suid-Afrikaanse SANS 164-1 (ou) en SANS 164-2 (nuwe) sokke in een plaat
Old, old and new za plug, and new za plug.png|**Links**: Ou aansluiting en prop, **middel**: Oud en nuut (multi-standaard aansluiting), **Regs**: Sok slegs vir nuwe proppe.

## Brasiliaanse NBR 14136-standaard 
Volgens die National Institute of Metrology Standardization and Industrial Quality in Brasilië, het die Brazilian Association of Technical Standards begin met die skepping van 'n standaard vir proppe en sokke...in die 1980's, gebaseer op die konsep-internasionale standaard gebaseer op IEC 60906- 01. Dit is in Julie 1998 afgesluit met 'n wye deelname van die vervaardigers van proppe en sokke en elektriese en elektroniese toerusting met die bekendmaking van die norm ABNT NBR 14136. 

Lêer:NBR 14136 plugs and outlet.jpg|Tweepen-laaier, drie-pen 10 A-prop en 10 A-aansluiting volgens die Brasiliaanse standaard NBR 14136. 
Tomada_Brasileira_-_NBR_14136,_20A,_250V.jpg|'n 20&nbsp;A Brasiliaanse sok gebaseer op die IEC 60906-1 standaard.
Brazilian plug.svg|Diagram van 'n Brasiliaanse NBR 14136-prop met geïsoleerde penne.
  

## Verwysings 
## Eksterne skakels