防火被覆

防火被覆是指給建築物包上防火材料。Oxford English Dictionary 2nd ed防火被覆起源於1950年代晚期，1958年，美國紐約的Chase Manhattan Bank最早給建築披上石綿材質，當時石綿尚未被認定為致癌物質。
原因
鋼構在現代建築中有許多優點，如施工快速，耐震性佳及結構重量輕等等。因此在地狹人稠的都會區中，鋼構建築提供了建築業界許多好處。但是鋼材本身有一致命性的缺點，在1100℉（約593.3℃）高溫狀況下，其降服強度及抗拉強度下降至50%左右，遠低於一般的設計強度，而無法繼續承載載重。而且此時鋼材之膨脹率約為1%，導致結構鋼變形扭曲。一般火災現場，其室內溫度在五分鐘之內就達到1100℉（約593.3℃），如此若鋼材未受到防火之保護，則整棟建築物即面臨倒塌的危險。因此對鋼結構做一適當的保護，以延緩其倒塌的時間，便於人員的疏散及火場的灌救。

 防火試驗方法
+ 各國防火試驗方法 國別  試驗方法  結構破壞方式  「溫度（℃）」   結構種類    梁  柱  樓板 台灣  CNS 12514-6  撓曲>L2/400d  軸向壓縮>h/100  140+/180+   CNS 12514-7]  撓曲速度>L2/9000d  軸向壓縮率>3h/1000  美國  ASTM E119  593/704 （ unrestrain ）  538/649  139+    撓曲速度判定 （restrain）     英國  BS 476 part 20,21  撓曲>L/20  軸向急速變形時  140+/180+    撓曲速度>L2/9000d     歐盟  EN 13381-4  撓曲>L2/400d  回原高度  EN 13381-5   EN 13381-8  撓曲速度>L2/9000d    

註一：表中兩種溫度代表測溫器測得之平均值/個別值。
註二：樓版為其背火面所測得之溫度限制。
註三：“+”表示要再加上室溫。

以上防火試驗方法規定了測試防火材料最基本的一些要項
 試驗試體的尺寸、組裝、承載。
 試驗過程中、試驗爐的溫度vs燃燒時間。
 試體破壞時認定的標準。

防火試驗室依上述防火試驗方法進行測試， 測試結果經相關核准單位評定、認證後，核發核准文件，並登錄在特定的設計手冊或核准單位的網站上，
各單位如下表所述：

+  國家  防火試驗室  核准單位  核准文件  Online登錄 台灣 內政部建築研究所防火試驗室 台灣建築中心
成大建築性能評定中心
  建築新技術、新工法、新設備及新材料審核認可通知書 台灣建築中心
成大建築性能評定中心
  美國  UL  UL  Evaluation report  UL online 英國   Warringtonfire
BRE
  Certifire
LPCB
  Assessment report  Certifire
LPCB

其它尚有輔助性規範，訂定了防火材料之物理及化學性能如下：
+ 防火被覆材料物理性能標準 No  性能  AIA 078100  CNS13962  ASTM規範  CNS規範 1  火燄蔓延  ≦10  ---  ASTM E84  --- 2  煙霧發展  0  ---  ASTM E84  --- 3  成品密度pcf  ≧15  ---  ASTM E605  CNS13963 4  附著力psf  ≧150  ≧250  ASTM E736  CNS13964 5  抗壓力psf  ≧750  ≧512  ASTM E761  CNS13965 6  受撓度影響 無變形或脫落  無變形或脫落  ASTM E759  CNS13966 7  腐蝕性  無銹蝕  無銹蝕  ASTM E937  CNS13967 8  污染性g/ft2  ≦0.025*  ≦0.025  ASTM E859  CNS13968 9  受衝擊影響度  無變形或脫落  無變形或脫落  ASTM E760  CNS13969 10  石綿檢測  未檢出  未檢出  40 CFR763  CNS13970

24小時內之總落塵量（受測試體厚度=19±3mm）
AIA：American Institute of Architects - MasterSpec

CNS (Chinese National Standard)：中國國家標準

 防火被覆材料 

防火被覆材料研發至今，可分為以下幾類：

A> 防火板（Board）

如矽酸鈣板，蛭石板或石膏板等，依型鋼尺寸裁製成形包覆，以達其隔熱之目的。

優點：其施工快速，並可直接取代部份隔間版材，無污染。

缺點：價格高昂，設計彈性很小。


B> 防火塗料（Intumescent）

利用塗料本身遇熱產生化學變化而膨脹至一定厚度，形成隔熱層。

優點：施工時污染性較小。

缺點：價格高昂。


C> 噴覆式防火材料（Cementicious Fireproofing）

以質地輕，隔熱性佳的材料直接噴塗於鋼材表面，形成隔熱層。

優點：價格低、施工快、設計彈性大。

缺點：施工時污染性高。


D> 防火毯（Blanket & Batts）

石棉、礦纖等毯狀成品包覆型鋼，以達其隔熱之效應。

但是因為石棉纖維有害呼吸器官，此類材料已逐漸被淘汰了。


E> 其它

如以石膏或水泥等輕質灰漿（如蛭石灰漿）噴塗於型鋼表面，並覆以鋼絲網等等。

 備註： 
註四、依UL“Fire Resistance Directory”之分類方式認定，可由每一包防火材料之包裝袋上查知此材料之分類。

註五、依UL“Fire Resistance Directory”之分類方式。

註六、見UL“Fire Resistance Directory”。

註七、AWCI全名為“Association of the Wall & Ceiling Industry”

註八、ASFP全名為“Association for Specialist Fire Protection”

註九、BS 8202 part 1-“Coatings for Fire Protection of Building Elements”

参考文献