區域供熱分站

區域供熱分站也稱熱力站、熱交換站、換熱站，是區域供熱糸統的組件，連接主供熱網和建築物自身的供暖系統。http://www.ees.energy.lth.se/fileadmin/ees/Publikationer/1997/1012.pdf  Janusz Wollerstrand: District Heating SubstationsEUROHEAT & POWER: GUIDELINES FOR DISTRICT HEATING SUBSTATIONS , October 2008
熱力站分爲直供式和間供式兩種。直供式熱力站内設施比較簡單，通常設置加壓泵、混水泵、調節閥、關斷閥和溫度、壓力傳感器等。

 間供式熱力站的組成 
出於安全和調節的方便，大型供熱管網的熱力站主要以間供式熱力站爲主，通常由以下組件組成:
熱交換器-從水力上分割糸統的一級和二級管網，從熱力上完成換熱。常見的換熱器有板式換熱器、管殼式換熱器、螺旋板式換熱器等等。

控制閾-控制流過熱交換器的水量

差壓控制器-以平衡網絡和改善控制閾的工作條件

過濾器-濾走可堵塞熱交換器或控制閾的顆粒

關閉閥門-在服務或緊急情況下停止一級管網的流動

熱量計-量度能源消耗和計費

溫度控制器-通過調節一級管網的流量，控制二級管網的水溫

溫度傳感器-測量供回水的溫度以便於作溫度控制

此外，區域供熱分站可能包含以下組件:
水泵
安全閥

止回閾

 蒸汽热力站 
如果一次管網的供熱介質為蒸汽，此時的熱力站就是蒸汽熱力站。間接供熱的蒸汽熱力站與間供式熱力站相似，區別在於蒸汽側可能需要蒸汽減壓閥、蒸汽調節閥、疏水器、冷凝水箱、冷凝泵等。

 熱力站的功能 

 通過通常安裝在一次回路（即區域供熱管網的水側）上的熱量表測量用戶的熱量消耗。
 調節一次側的壓差。
 將區域供熱水的流量限制在合同規定的範圍內。
 通過熱交換器將區域供熱管網與建築物供熱系統進行水力隔離。
 通過位於二次回路（使用者回路）上的溫度傳感器限制二次側回水溫度，該傳感器會根據室外溫度變化自動降低或升高供熱輸出。
 在生活熱水管網中，通過安全溫度控制器限制供水溫度。

參考資料

Category:住宅供热
Category:節約能源