微型斷路器

125px|thumb|帶漏電保護的25A微型斷路器

微型斷路器（Miniature Circuit Breaker，簡稱MCB）是家用及商用斷路器的主力。功能是在線路過載或短路時自動截斷電流。

带过电流保护的剩余电流动作断路器（Residual Current Breaker with Overload，簡稱RCBO）則是結合了漏电和過電流保護的產品，用於插座回路及其他容易被人觸摸的地方。

國際標準
根據國際標準IEC 60898，額定電流（In）是指斷路器在30°C下可承受的最大連續電流。IEC 60898-1推薦的額定值包括：6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100和125安培。這相當於R10雷納級數（Renard series）。

額定電流的前面會帶一個英文字母，代表瞬時脫扣電流的特性。交流型（IEC 60898-1）包括B、C及D型；交直流型（IEC 60898-2）則有B及C型。

 類別 瞬時跳掣電流量 B 3 In < I ≤ 5 In（交流電）
4 In < I ≤ 7 In（直流電） C 5 In < I ≤ 10In（交流電）
7 In < I ≤ 15 In（直流電） D 10 In < I ≤ 20 In（交流電）
註：特殊情況下，可使用50 In K 8 In < I ≤ 12 In
用於正常情況下經常出現短暫電流峰值的負載，例如電動機和變壓器。 Z 2 In < I ≤ 3 In 
用於半導體設備。

 参考资料 

Category:電機工程
Category:安全開關