IEC標準電壓

國際標準IEC 60038由國際電工委員會制定，最新版（第7版）於2009年發佈。IEC標準電壓（IEC standard voltages）中，定義了一系列高壓及低壓供電系統的電壓標準。

低壓
IEC 60038 表一（100V-1000V交流電）所建議的電壓標準。

下表的第一、二欄，第一個數字代表相線與中線之間的電壓（VLN），第二個數字代表相線之間的電壓（VLL）。若只有一個數字，代表這是三相三線系統，數字代表相線之間的電壓（VLL）。第三欄是分相式系統（Spilt-phase）。

 三相四線或三相三線系統  單相三線系統 額定電壓 (V)  額定電壓 (V) 50Hz  60Hz  60Hz -  120/208  120/240 230  240  - 230/400  230/400  - -  277/480  - -  480  - -  347/600  - -  600  - 400/690  -  - 1000  -  -註解：
容許誤差為額定電壓的±10%。

中壓
IEC 60038 表3定義了超過1kV至35kV電力系統的電壓標準。

系列一應用在各國50Hz及60Hz系統。若採用系列一，應該只使用其中一列之數值。

系列二主要應用在北美60Hz系統。

 系列一  系列二 額定電壓 (kV)  額定電壓 (kV) 3.3   3  4.16 6.6  6  - 11  10  -  -  -  12.47 -   -  13.2 -   -  13.8 -  (15)  - 22  20  - -  - 24.94 33  30  -  -  -  34.5 -  35  -註解：

高壓
IEC 60038 表4定義了35kV至230kV電力系統的電壓標準。同一國家內應該只使用其中一列之數值。

 額定電壓 (kV) (45)  -  66  69 110  115 132  138 (150)  (154) 220  230註解：

特高壓
IEC 60038 表5定義了最高電壓（Um）超過245kV電力系統的電壓標準。

 最高電壓 (kV)  備註 (300)  非建議數值 362   420  -  550   可使用525kV  800    可使用765kV  1100  - 1200  -

 外部連結 
 Definition of Voltage ranges as per IEC 60038 – WIKI - Electrical Installation Guide

Category:IEC標準
Category:电力分配