短路測試

變壓器的短路測試（）是在變壓器的二次側短路，在一次側供電並且量測電流及功率，目的是為了量測等效電路中的參數。用此一方式可以量測變壓器的串聯阻抗。

方式
測試是在變壓器的一次側（primary）進行，會將變壓器的二次側（secondary）短路。會將瓦特計接在一次側，電流表和一次側的繞組串聯，電壓表可以不接，因為是量測一次側輸入的電壓，電壓值會和給的電壓相同。在測試時，需慢慢的增加一次側的電壓，直到一次側的電流到達額定電流為止。此時用電流表、電壓表及瓦特計記錄一次側的電流、電壓及功率。電流表讀數是一次側等效的滿載額定電流，因為此時一次側所給的電壓遠小於額定電壓，變壓器本身的鐵損可以省略。

步驟
短路測試的步驟如下：

 將變壓器從工作電路中取下，使其和其他電路隔離。
 移除一次側/二次側的跳線，以及中性點到地跳線。
 將二次側短路，將短路的端子連接到中性點。
 在一次側慢慢的供電。
 量測中性點電流、一次側線電流及線電壓。
 瓦特計可以量測變壓器的總銅損

計算
為滿載的銅損

為供應的電壓

為額定電流

為一次側看到的電阻

為一次側看到的總阻抗

為一次側看到的總電抗

故障承受測試
確認變壓器的阻抗及銅損用的短路測試，在一次側給的電壓較低，繞組電流和工作電流相同。有另外一種的短路測試是要確認變壓器繞組的機械強度，以及若變壓器工作時發生短路故障，繞組是否可以承受。這種情形下的電流會是正常額定電流的幾倍，可能會扭曲繞組或破壞內部接線。若是大型的配電用功率變壓器，需要在特別的實驗室進行這類測試，例如加拿大溫哥華的Powertech Labs，荷蘭阿纳姆的以及義大利的CESI都可以進行這類大功率等級的實驗。

異步馬達的短路測試
繞線轉子馬達也可以進行短路測試。若要進行此測試，要固定馬達軸使其不轉動，並且將轉子繞阻短路。因為馬達軸不轉動，若馬達的冷卻是馬達旋轉帶動風扇冷卻，此時的馬達沒有風扇冷卻效果。為了避免馬達過熱，只會在定子繞阻上加上較小的電壓，一般會調整定子電壓，讓定子上流過1.2倍的額定電流。

參考資料

相關條目
馬達堵轉測試
開路測試
圓線圖

Category:变压器