圓密耳

圓密耳（英文：circular mil）是一種面積單位，又稱圓密爾，等於一個直徑爲 1 密耳（千分之一英寸）的圓的面積，相當於。這個單位的制定和具有圓形截面的電線有關，使用這個單位可以避開圓周率的計算，這使得橫截面積和其直徑的對應轉換變得十分容易。

在美國和加拿大使用的（National Electrical Code, NEC）中使用圓密耳定義比4/0 AWG（直徑0.46英寸，即11.684mm的電線）粗的導線尺寸。粗電纜通常使用千圓密耳作單位，有MCM和kcmil兩種縮寫方式。除了北美及中美洲，日本、南韓及台灣均採用等效於NEC的電氣規範。世界上其他國家均採用国际电工委员会（IEC）標準，以mm2為單位，標準值採用IEC 60228。

 1 圓密耳 = π/4 方密耳 ≈ 0.785398 方密耳
 1 方密耳 = 4/π 圓密耳 ≈ 1.273240 圓密耳


標準尺寸
在美國國家電工標準（NEC）的電線標準中，250至400MCM，每級增大50MCM，400至1000時，每級增大100，1000至2000時，每級增大250。NFPA 70-2011 National Electrical Code 2011 Edition . Table 310.15(B)(17) page 70-155, Allowable Ampacities of Single-Insulated Conductors Rated Up to and Including 2000 Volts in Free Air, Based on Ambient Air Temperature of 30°C (86°F).

下表展示的直徑基於實心導體計算。如果採用絞合導體，直徑則會較大，視乎使用多少根細導線緊壓成一條電纜。

+ 國家電工標準（NEC） 截面體 直徑 銅線載流量 (A)60/75/90 °C導體溫度NFPA 70 National Electrical Code 2008 Edition .  Table 310.16 page 70-148, Allowable ampacities of insulated conductors rated 0 through 2000 volts, 60°C through 90°C, not more than three current-carrying conductors in raceway, cable, or earth (directly buried) based on ambient temperature of 30°C.  Extracts from NFPA 70 do not represent the full position of NFPA and the original complete Code must be consulted. In particular, the maximum permissible overcurrent protection devices may set a lower limit. (kcmil, MCM) (mm2) (in) (mm)  250   126.7  0.500  12.70  215  255  290  300   152.0  0.548  13.91  240  285  320  350   177.3  0.592  15.03  260  310  350  400   202.7  0.632  16.06  280  335  380  500   253.4  0.707  17.96  320  380  430   600   304.0  0.775  19.67  355  420  475  700   354.7  0.837  21.25  385  460  520  750   380.0  0.866  22.00  400  475  535  800   405.4  0.894  22.72  410  490  555  900   456.0  0.949  24.10  435  520  585 1000   506.7  1.000  25.40  455  545  615 1250   633.4  1.118  28.40  495  590  665 1500   760.1  1.225  31.11  520  625  705 1750   886.7  1.323  33.60  545  650  735 2000  1013.4  1.414  35.92  560  665  750

其他較細的電線採用美国线规（AWG）。

參考資料

Category:面積單位