石門發電廠石門電廠

石門電廠為一座位在台灣桃園市龍潭區的水力發電廠，主管機關為經濟部水利署北區水資源局，目前則委託由台灣電力公司營運。。

 沿革 
石門電廠於1954年7月開工、1964年竣立。石門電廠與義興電廠原由經濟部水利署委託台灣電力公司代營運，並合併稱為石門發電廠。2002年改由台電公司正式承攬營運，所產生的電力由台電公司統集調度供售。

2004年，艾利颱風侵襲台灣，造成石門水庫淤積約2,788萬立方公尺，隔年海棠颱風、馬莎颱風及泰利颱風亦分別帶來大量泥砂，嚴重影響石門水庫供水及發電功能，使得石門電廠必須暫停發電，經濟部水利署為能有效解決颱風期間水庫泥砂淤積問題及維持庫容，因此隨即展開辦理石門電廠防淤工程計畫。

此計畫將分成二期工程，而「電廠防淤第一期工程」中，是將原石門電廠之二號機壓力鋼管改建為排砂鋼管，使水量由原68.6秒立方公尺增加為300秒立方公尺的排砂水量，有效減少水庫淤積，延長水庫壽命。

第二期改善工程則是在2012年（民國101年）12月開始辦理，該工程則以恢復石門電廠發電機組既有發電功能為目標，並將原電廠一號機組壓力鋼管切除後增設分歧管，使一、二號機組都能夠恢復發電功能，二部機組也改成互為備援的狀態，來增加石門電廠運轉可靠度及使用率。

2015年8月13日，停機11年後，石門電廠之改善工程正式完工，水利署也在石門水庫旁舉行「石門電廠防淤二期工程通水及恢復發電」儀式，石門電廠重新投入商轉後，預估一年將帶進1.3億元收入。

2016年12月30日，石門電廠開始進行主閥之安裝作業。石門電廠於當初建廠時，由於在壓力鋼管與水輪機蝸殼之間並未安裝主閥，加上自「石門電廠防淤二期工程」後，一號機的壓力鋼管被兩部機組共用，使得當一部機組將進行歲修或檢修時，另一部機組便無法進行發電。因此早於2015年開始辦理發電鋼管增設複葉閥（主閥）工程，並於2016年12月30日時，主閥設備運送到電廠內開始安裝，預計將在2017年2月完工啟用，期間發電廠將暫時停止發電。

 設施 
 機組 
 名稱   發電機型號  水輪機型號  機組數量  發電方式  有效落差（公尺）  單一機組用水量（CMS）  容量（MW） 位置  商轉日期  狀態  一號機  三菱電機製交流式同步發電機  三菱重工製豎軸法蘭西斯式水輪機  1  水庫式  84  63.1CMS  45MW  桃園市復興區  1964年1月  商轉中 二號機  三菱電機製交流式同步發電機  三菱重工製豎軸法蘭西斯式水輪機  1  水庫式  84  63.1CMS  45MW  桃園市復興區  1964年5月  商轉中

 管理 
 發電廠名稱：臺灣電力公司石門發電廠石門電廠
 管理單位：臺灣電力公司石門發電廠
 廠內編制：56人（如加上新桃供電區處線路維護石門班4人共60人）

 設施 
 廠房類型：半地下式
 取水來源：大漢溪（石門水庫大壩）
 壓力鋼管：一條，直徑4.57公尺，長318.8公尺（原為兩條，目前二號機之壓力鋼管已改為排砂道）

 圖集 

 參見 
 臺灣電力公司
 石門發電廠
 水力發電
 石門水庫 (臺灣)

 資料來源 

S
Category:1985年台灣建立
Category:石門發電廠
Category:桃園市發電廠