高屏發電廠六龜機組

高屏發電廠六龜機組為一座位在臺灣高雄市六龜區的水力發電廠，其臺灣日治時期之名稱為土壟灣發電所，戰後台電接收則改為土壟灣發電廠，至今與同在高雄市的美濃區
竹仔門發電廠合併後官方正式全名為臺灣電力股份有限公司高屏發電廠六龜機組。目前仍在商轉發電中。

 沿革 
 日治時期 
土壟灣發電廠最早在臺灣日治時期1911年（明治44年）開始興建，工程歷時六年於1917年（大正6年）12月竣工，隔年1918年（大正7年）1月開始正式商轉供電，為一座「低落差川流式發電廠」，當時命名為土壟灣發電所。

土壟灣發電所在1933年利用頭水導水路建設自來水設施，提供當時台灣總督府的樟腦局及見張所人員眷屬使用。

當時發電廠引水自荖濃溪上游，在引水處建有一座攔河堰，名為土龍灣堰。發電機組為德國設計製造，總裝置2880瓩，是日治時期高雄港建港時主要的電力供應來源之一。

然而，土壟灣發電所竣工不久因水輪機馬力不足，因此發電量僅有2600千瓦，滿載出力的3分之2，而後分別在1923年與1946年將水輪機改造增加馬力，使得發電機達到滿載運轉3600千瓦。

 省政府時期 
戰後，土壟灣發電所由臺灣電力公司接手繼續進行發電之業務，當時總裝置容量為3.1MW。

1963年（民國52年）土壟灣發電所改名為土壟發電廠。

1977年（民國66年）竹仔門發電廠與土壟發電廠合併為高屏發電廠。其中竹門發電廠改稱高屏發電廠竹門分廠，而土壟發電廠改稱高屏發電廠土壠分廠。

 現今 
1992年（民國81年）5月18日，因發電廠之發電機組自日治時期運轉至今已顯老舊，並且運轉安全勘慮，因此臺電公司隨即著手進行改建工程。將原舊機組汰除，並改為兩部裝置容量各為2.25MW的法蘭西斯橫軸水輪發電機組，總裝置容量從原本的3.1MW提升為4.5MW。兩部機組分別在1994年（民國83年）5月1日及5月7日並聯系統，同年年底正式開始商轉發電。

目前高屏發電廠土壠分廠已改為高屏發電廠六龜機組，當前六龜機組商轉發電因受限於荖濃溪之溪水流量多寡，冬季枯水期單機發電量2250千瓦，豐水期雙機發電量4500千瓦。

 設施 
 機組 
 商轉中 
 名稱   發電機型號  水輪機型號  機組數量  發電方式  有效落差（公尺）  單一機組用水量（CMS）  容量（MW） 位置  商轉日期  狀態  一號機  大同公司製有刷式交流同步發電機  大同公司製橫軸法蘭西斯式水輪機  1  川流式  30.6  8.7CMS  2.5MW  高雄市六龜區  1994年5月1日  商轉中 二號機  大同公司製有刷式交流同步發電機  大同公司製橫軸法蘭西斯式水輪機  1  川流式  30.6  8.7CMS  2.5MW  高雄市六龜區  1994年5月7日  商轉中

 已汰除 
 名稱   發電機型號  水輪機型號  機組數量  發電方式  有效落差（公尺）  單一機組用水量（CMS）  容量（MW） 位置  商轉日期  狀態  一號機  西門子公司製發電機  EscherWyss製豎軸法蘭西斯式水輪機  1  川流式  30.6      高雄市六龜區  1918年1月  已汰除 二號機  西門子公司製發電機  EscherWyss製豎軸法蘭西斯式水輪機  1  川流式  30.6      高雄市六龜區  1918年1月  已汰除 三號機  西門子公司製發電機  EscherWyss製豎軸法蘭西斯式水輪機  1  川流式  30.6      高雄市六龜區  1918年1月  已汰除 四號機  西門子公司製發電機  EscherWyss製豎軸法蘭西斯式水輪機  1  川流式  30.6      高雄市六龜區  1918年1月  已汰除

 管理 
 電廠名稱：高屏發電廠六龜機組
 管理單位：臺灣電力公司高屏發電廠
 廠內編制：無（遠端遙控）
 設施 
 廠房類型：露天式
 取水來源：荖濃溪（土壟灣堰）
 壓力鋼管：兩條

 圖集
 廠房 

 廠區 

 前池 

 壓力鋼管 

 引水設施 

 周遭景點 
 荖濃溪
 南橫公路
 六龜溫泉
 新發部落

 參見 

 水力發電
 臺灣發電廠列表
 高屏發電廠
 竹仔門發電廠

 資料來源 

 外部連結  
  鄧宗文 《高屏發廠六龜機組-土壠灣發電廠的前世今生》  

分類:高屏發電廠

分類:台灣日治時期產業建築
分類:1918年台灣建立
分類:六龜區