萬大發電廠

萬大發電廠，簡稱萬大電廠，是臺灣的一座水力發電廠，位於南投縣仁愛鄉親愛村的濁水溪上游霧社溪畔，主要係利用霧社水庫及濁水溪支流萬大溪上的奧萬大攔河堰發電，目前共有六部機組，裝置容量總計約為七萬六千六百千瓦（76.6MW）。發電後的尾水放流至濁水溪下游，經由武界壩引至日月潭，可供大觀發電廠、明潭發電廠發電，以及集集攔河堰供彰化、雲林地區公共給水與農業灌溉用水。

沿革
 日治時期 
臺灣日治時期1919年臺灣總督府計畫利用臺灣中部蘊藏之水利資源開發日月潭水力發電工事，以及其上游配合水資源調度用的霧社水庫工程，1934年日月潭水力發電工事完工，於濁水溪上游之武界地區興建武界壩，並利用武界引水隧道將濁水溪溪水引入日月潭蓄存，而日月潭本身也由日本人規畫興建頭社壩與水社壩，藉此抬高日月潭可蓄水容量。並於水里溪上游興建日月潭第一水力發電所（今大觀發電廠大觀一廠），以及日月潭第二水力發電所（今明潭發電廠鉅工分廠），成為當時臺灣規模以及裝置容量均最大的水力發電系統。

1939年起日本人開始規劃武界壩上游的霧社大壩計畫，預計容納霧社溪與萬大溪溪水進入萬大發電廠發電，其中1943年第一階段利用萬大溪上游興建奧萬大壩，將溪水引到霧社大壩下的預定廠址，利用之間275公尺高的有效落差進行發電，而既有霧社大壩預計裝設兩部10.5MW豎軸法蘭西斯式水輪發電機，因此引自萬大溪之裝置容量15.3MW橫軸佩爾頓式水輪發電機成為萬大發電廠第三號機。萬大發電廠三號機於1941年（昭和16年）動工，1943年（昭和18年）3月完工開始發電，總裝置容量15MW。

 戰後至今 
而主要工程的霧社大壩工程受限於當時太平洋戰爭爆發，日本政府在缺乏資源與人力等多項因素下，霧社大壩直到第二次世界大戰結束均未完工，戰後由國民政府成立之台灣電力公司接手繼續興建，1957年霧社水庫正式完工蓄水，原日治時期已完成裝設之第一號與二號機開始發電。

2012年因應霧社水庫用水調節與為有效利用萬大發電廠下游至武界壩之間未控制之水資源流量，台灣電力公司啟動萬松水力發電計畫，將原專責於明湖與明潭抽蓄水力發電工程的抽蓄施工處改組為萬松施工處負責萬松計畫之推動。萬松計畫包含餘萬大發電廠新增裝置容量19.7MW的豎軸法蘭西斯式水輪發電機第四號發電機組，以及在萬大發電廠尾水出口新設松林攔河堰，將萬大發電廠尾水全部引入下游松林部落，新設松林分廠，廠內裝設兩部分別裝置容量為18.2MW與2.7MW一大一小的豎軸法蘭西斯式水輪發電機，該工程於2013年9月13日完工開始商轉發電。

 設施 
 發電機組 
 名稱   發電機型號  水輪機型號  機組數量  發電方式  有效落差（公尺）  單一機組用水量（CMS）  容量（MW） 取用水源  商轉日期  狀態  一號機  日立製作所製交流式同步發電機  日立製作所製豎軸法蘭西斯式水輪機  1  水庫式  109.7公尺  12 CMS  10.4MW  霧社溪  1957年  運轉中 二號機  日立製作所製交流式同步發電機  日立製作所製豎軸法蘭西斯式水輪機  1  水庫式  109.7公尺  12 CMS  10.4MW  霧社溪  1957年  運轉中 三號機  日立製作所製交流式同步發電機  日立製作所製橫軸佩爾頓式水輪機  1  川流式  275.0公尺  6.95 CMS  15.3MW  萬大溪  1943年  運轉中 四號機  indar 製交流式同步發電機   Turboinštitut 製豎軸法蘭西斯式水輪機  1  水庫式  104.7公尺  22 CMS  19.7MW  霧社溪  2012年  運轉中

 旗下分廠 
 松林分廠 

萬大發電廠松林分廠為台灣電力公司於2004年所推動之「萬大電廠擴充暨松林分廠水力發電計畫」的其中一項小型水力發電廠開發案，該發電廠位於南投縣仁愛鄉松林部落，將上游萬大發電廠之發電尾水經由松林攔河堰攔截後，再由長達4.6公里的頭水隧道引入發電廠內發電，尾水排放為霧社溪，供應下游大觀發電廠所管轄之武界壩水源，場內共裝設兩部豎軸法蘭西斯式水輪發電機，總裝置容量為20.9MW。

 名稱   發電機型號  水輪機型號  機組數量  發電方式  有效落差（公尺）  單一機組用水量（CMS）  容量（MW） 取用水源  商轉日期  狀態  一號機  indar 製交流式同步發電機   Turboinštitut 製豎軸法蘭西斯式水輪機  1  川流式  45.94公尺  46.0 CMS 18.2MW  霧社溪  2012年12月  商轉中 二號機  indar 製交流式同步發電機   Turboinštitut 製豎軸法蘭西斯式水輪機  1  川流式  45.45公尺  7.0 CMS 2.7MW  霧社溪  2012年12月  商轉中

 水壩壩體 
 名稱  動工  竣工  水壩類型  壩高（公尺）  壩長（公尺）  壩體積（立方公尺）  計畫容量（立方公尺）  有效容量（立方公尺）  集水區面積（平方公里）  滿水位面積（公頃）  水位標高（公尺）水壩圖片 備註 霧社水庫大壩  1939年  1960年  混凝土重力壩  114  205    146,000,000  5,272,0000  219  350  1004.6   150px   松林攔河堰  2004年  2011年  混凝土重力壩  14  23  不適用  不適用        150px   奧萬大壩  1941年  1943年  混凝土重力壩  46.4  22   不適用  不適用    0.25  1178.7   已毀壞（由萬大溪臨時土堤及進水口取代）。

 圖集 

 參見 
 台灣電力公司
 大觀發電廠
 武界壩
 奧萬大

 參考資料 
參照

 外部連結 
 萬大發電所 
 萬大發電廠簡介 - 台灣電力公司

Category:仁愛鄉
Category:1943年完工建築物
Category:南投縣建築物
Category:萬大發電廠