核三廠事故

核三廠事故，又稱核三廠事件，是指位於台灣屏東縣恆春鎮的第三核能發電廠，從1978年建設至今，歷年來所發生的各項事故。

 歷年各項事故 

 火災事故 
1985年7月7日 下午5時23分，一號機起火燒毀勵磁機及部分發電機組件，約2小時後才撲滅。
2009年6月12日 下午3時15分，場內啟動變壓器絕緣油起火，約48分鐘內撲滅。
2015年4月26日，二號機的輔助變壓器因礙子絕緣劣化導致起火，導致二號機停機。
2015年10月28日，廠內模擬中心會客室與電腦維修室的冷氣室外機故障起火，約30分鐘內撲滅。
2025年3月6日 上午11時25分，廠區廢棄空壓機廠房外因管路切割施工不慎導致火災，約10分鐘後撲滅。

 停電事故 
2001年3月18日 上午12時46分，由於「鹽霧害」導致廠外345KV電源跳脫，而其中四台柴油發電機又因故無法自動啟動供電，導致一號機完全喪失電源而進入緊急狀態，直到上午2時54分將第五台柴油發電機手動成功供電後才解除緊急狀態。此事件依當時「中華民國核子事故分級標準」列為「第三類A級緊急事件」 ，依「國際核能事件分級表」為第二級「事件」。
2013年4月8日至7月1日，二號機進行變壓器大修及氣體絕緣匯流排改接，但相關工作過程未逐項確認及處置措，導致外電系統喪失長達84天而未能察覺，直到7月1日準備復歸時才發現二號機161kV外電處於不可用狀態，此事件雖未造成實質危險，但不僅會增加運轉風險，違反安全有關規定，依「國際核能事件分級表」為第一級「異常」。

 操作失誤 

 1993年4月29日，一號機組年度大修時，因值班人員反應不當，造成用過燃料棒替換池水位下降，導致約5000加侖的放射線污水外流到廠外海域，及廠區內非預期區域的放射線汙染。儘管外流排海的汙水經測量輻射劑量皆低於法規現值，無安全疑慮，但因發生非預期區域的汙染，依「國際核能事件分級表」為第二級「事件」。
 1994年4月14日，一號機機組降載檢修時，因工作人員操作不當導致機組跳機
 2014年4月8日，二號機歲修期間，因工作人員聯絡疏失，導致反應爐保護系統啟動，造成反應爐停機。

 參見 
 核三廠
 核事故

 參考資料 

Category:民用核事故
Category:屏東縣事件
Category:臺灣能源事故