美国线规

美国线规（），缩写为AWG，是一种区分导线直径的标准，又被称为线规。这种标准化线规系统于1857年起在美国开始使用。ASTM Standard B 258-02, Standard specification for standard nominal diameters and cross-sectional areas of AWG sizes of solid round wires used as electrical conductors, ASTM International, 2002

钢铁工业使用不同的线规，所以下述内容并不适用于钢丝。

簡介
數字代表相同面積下，能塞進的AWG線數目。线规数字越小，表示线材直径越粗，所能承载的电流就越大；反之，线规数字越大，表示线材直径越细，所能承载的电流就越小。

AWG表适用于单根、实心、圆形的导线。双绞线的AWG值由所有导线的总横截面积决定，并且由于双绞线之间总是有一些空隙，导致相同的AWG值双绞线的直径总是略大于单根导线的直径。

AWG数值应作为基本数值标注于数据线上。例如，组网使用的五类非屏蔽双绞线一般使用AWG 24的线材，而SATA线一般是AWG 26线材。

英國和美國使用線號標記法。線號又稱線規（），按0、 1、 2、 3......數碼順序表示，數碼越大，線材越細。300年前，軋製和擠壓尚未誕生，還是用鍛造製備線坯。當年的測量工具也很粗糙，在這情況下以拉制的次數作為線材粗細的標誌。每拉一次增加一號，線坯則為0號。因為有眾多作坊，其工藝又各不相同，於是出現了眾多的線號標準。經過300年的淘汰、兼併和變遷，有的國家就改為直徑計量，但線號標記法於英國和美國就沿用至今。現今常使用的是美國線規（AWG）、伯明罕線規（BWG）和英帝國標準線規（SWG）。

计算公式
定义直径0.005英寸为AWG 36，直径0.46英寸为AWG 0000。从AWG 36至AWG 0000等比共计40个值。可以根据如下公式计算出每种AWG值的实际直径：

或者

n代表AWG的值。

横截面积为：

.

从直径计算AWG值可以通过如下公式：

   The logarithm to the base 92 can be computed using any other logarithm, such as common or natural logarithm, using log92x = (log x)/(log 92).

AWG 00，AWG 000，AWG 0000的n分别使用-1，-2，-3。

AWG尺寸对照表

表格中的数据包括各种导线的阻抗和允许电流大小（安培）。表中的直径数值适用于实心电线。双绞线应当根据铜线横截面面积进行计算。下面的表格适用于直流情况，或者频率小于等于60赫兹的情况，也没有考虑集肤效应。

AWG直徑直徑之倒數(無絕緣時，
單位長度可排下之線數)
(說明1)截面積銅線銅阻抗用不同額定溫度的絕緣物質，在室溫 20℃ 下之載流量 (容許電流)，
16 AWG 及以下指設備中的單線(未集束):熔斷電流(說明2)60 °C75 °C90 °CPreeceOnderdonk(in)(mm)(per in)(per cm)(kcmil)(mm2)(mΩ/m)(mΩ/ft)(A)~10 s1 s32 ms0000 (4/0)0.460011.6842.170.8562121070.16080.049011952302603.2 kA33 kA182 kA000 (3/0)0.409610.4052.440.96116885.00.20280.061801652002252.7 kA26 kA144 kA00 (2/0)0.36489.2662.741.0813367.40.25570.077931451751952.3 kA21 kA115 kA0 (1/0)0.32498.2513.081.2110653.50.32240.098271251501701.9 kA16 kA91 kA10.28937.3483.461.3683.742.40.40660.12391101301451.6 kA13 kA72 kA20.25766.5443.881.5366.433.60.51270.1563951151301.3 kA10.2 kA57 kA30.22945.8274.361.7252.626.70.64650.1970851001151.1 kA8.1 kA45 kA40.20435.1894.891.9341.721.20.81520.2485708595946 A6.4 kA36 kA50.18194.6215.502.1633.116.81.0280.3133795 A5.1 kA28 kA60.16204.1156.172.4326.313.31.2960.3951556575668 A4.0 kA23 kA70.14433.6656.932.7320.810.51.6340.4982561 A3.2 kA18 kA80.12853.2647.783.0616.58.372.0610.6282405055472 A2.5 kA14 kA90.11442.9068.743.4413.16.632.5990.7921396 A2.0 kA11 kA100.10192.5889.813.8610.45.263.2770.9989303540333 A1.6 kA8.9 kA110.09072.30511.04.348.234.174.1321.260280 A1.3 kA7.1 kA120.08082.05312.44.876.533.315.2111.588202530235 A1.0 kA5.6 kA130.07201.82813.95.475.182.626.5712.003198 A798 A4.5 kA140.06411.62815.66.144.112.088.2862.525152025166 A633 A3.5 kA150.05711.45017.56.903.261.6510.453.184140 A502 A2.8 kA160.05081.29119.77.752.581.3113.174.01622*流通空氣13*密閉18117 A398 A2.2 kA170.04531.15022.18.702.051.0416.615.06499 A316 A1.8 kA180.04031.02424.89.771.620.82320.956.38510141683 A250 A1.4 kA190.03590.91227.911.01.290.65326.428.051———70 A198 A1.1 kA200.03200.81231.312.31.020.51833.3110.15511—58.5 A158 A882 A210.02850.72335.113.80.8100.41042.0012.80———49 A125 A700 A220.02530.64439.515.50.6420.32652.9616.1437—41 A99 A551 A230.02260.57344.317.40.5090.25866.7920.36———35 A79 A440 A240.02010.51149.719.60.4040.20584.2225.672.13.5—29 A62 A348 A250.01790.45555.922.00.3200.162106.232.37———24 A49 A276 A260.01590.40562.724.70.2540.129133.940.811.32.2—20 A39 A218 A270.01420.36170.427.70.2020.102168.951.47———17 A31 A174 A280.01260.32179.131.10.1600.0810212.964.900.831.4—14 A24 A137 A290.01130.28688.835.00.1270.0642268.581.84———12 A20 A110 A300.01000.25599.739.30.1010.0509338.6103.20.520.86—10 A15 A86 A310.008930.22711244.10.07970.0404426.9130.1———9 A12 A69 A320.007950.20212649.50.06320.0320538.3164.10.320.53—7 A10 A54 A330.007080.18014155.60.05010.0254678.8206.9———6 A7.7 A43 A340.006300.16015962.40.03980.0201856.0260.90.180.3—5 A6.1 A34 A350.005610.14317870.10.03150.01601079329.0———4 A4.8 A27 A360.005000.12720078.70.02500.01271361414.8———4 A3.9 A22 A370.004450.11322588.40.01980.01001716523.1———3 A3.1 A17 A380.003970.10125299.30.01570.007972164659.6———3 A2.4 A14 A390.003530.08972831110.01250.006322729831.8———2 A1.9 A11 A400.003140.07993181250.009890.0050134411049———1 A1.5 A8.5 A

說明1：本欄僅供參考，因為實際繞製線圈時須使用有絕緣包覆之漆包線，絕緣層厚度需加入考慮。

說明2：依據 Standard Handbook for Electrical Engineers 第4-25頁(第15版或16版)提到的兩種公式計算而得 

說明3：线规与载流量以及趋肤效应的关系：https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm 

参见
IEC 60228国际线材尺寸标准
英国线规

注释

參考資料

Category:度量儀器
Category:美國度量衡單位