家用電源列表

家用電源規格會按地區而有不同，但一般來說，電壓值通常在100V到240V之間，而最常見的頻率值是50Hz和60Hz。
過去世界上曾有許多電壓、頻率的組合，範圍從25Hz到100Hz、100V到250V的交流電都有，甚至還曾使用直流電；現代常用的230V/50Hz和120V/60Hz這種組合是在二十世紀中葉以後才漸漸被廣泛使用。

使用多相電的工廠會有差異更大、電壓更高、插頭與插座更特殊的電源，以供大型設備使用，但仍會用列表所示的一般電源供應小型設備或一般生活設施。

其他相關的術語還有：電源電壓、供應電壓、系統電壓、家用電源，家用電力、家用電、壁上電源、市電、交流電、輸電網。

 電壓與頻率 
世界上主要有两个基本的电压和频率标准。一个是北美的110-120伏特，60赫兹，并采用A型和B型插头。另一个是采用220-240伏特，50赫兹的欧洲标准，采用的插头从C型到M型。它们的差别主要是由于历史原因。

在美国，爱迪生坚持在他建立的纽约供电系统中采用110V的直流电，而非交流电。2007年11月17号，纽约聯合愛迪生電力公司关闭了最后一个有125年历史的爱迪生直流电网。

 電壓範圍 
列表中的電壓值均為額定電壓值，但因為用戶的實際線路存在電阻，電器設備端使用時的電壓值可能會稍微高於或低於額定供電電壓：在用戶線路負載較低時，設備上量得的電壓可能稍高於額定電壓；在用戶線路負載較高時，設備上量得的電壓可能稍低於額定電壓。也就是說，受電入戶端實際的電壓可能會略高3-5%，以補償不同負載情況時用戶線路上不同的壓降。此外，用電設備本身容許的電壓範圍也會大於供電電壓的變動範圍，因此得以正常使用。

大多歐洲國家正逐漸將電壓調整成230 V、400 V，歐盟國際電工委員會 第472號文件1988年1994年電力供應（修訂，第2號）規例；1988年電力供應規例規定的供電為：低電壓、單相、均方根電壓值230 V ±6%、50 Hz 國際電工委員會standard EN 50160: Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems 。在完成變更的過渡期間（1995–2008），容許以前使用220 V的國家使用230 V +6% −10%的電壓範圍；以前使用240 V的國家則可使用230 V +10% −6%電壓範圍英國標準BS 7697：額定電壓為低電壓公共電力供應系統。但無論是220 V或240 V，實際上根本都無須調整，因為兩者都在230 V的容許誤差範圍內（230 V ±6%）。

在美國ANSI C84.1: American National Standard for Electric Power Systems and Equipment—Voltage Ratings (60 Hertz) 和加拿大 CSA C235: Preferred Voltage Levels for AC Systems, 0 to 50 000 V 國家標準規定供電的誤差範圍為−5%到+5%。

台灣(中華民國)的供電法規中，供應一般用戶的電壓變動範圍是5%以內，電力與電熱用戶則是10%以內；頻率變動範圍在4%以內電業供電電壓及頻率標準 ，中華民國106年6月12日經濟部修正發布。

規定供電電壓容忍誤差範圍是為了長期穩定性，重負載、切換作業都可能導致電壓值暫時脫出容忍範圍外，造成供電網路的不穩定。一般來說，源自有許多輸電來源的大型供電網路的供電，會比只有單一發電來源的封閉網路更加穩定。

 頻率穩定性 
大型供電系統會每天用數分鐘連線調整各自時脈準確，以確保每天實際的供電頻率與額定頻率沒有誤差；而單一或小型的供電源則不能確保供電頻率的準確度。

 主要家用電源/插座/插頭形式 
這個條目列出了世界各地區家用電源的電壓與頻率，專指用來提供家用電器使用的電力來源。關於電源插座的相關資訊。
目錄：A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 所有國家（或地區）將按照英文字母排序，並將提供中文簡稱的資訊。
世界各地區使用的 主要供電是主要用來供給家用電器、小型商用電器與各種照明設備，可區分出幾種差異處：
 電壓
 頻率
 壁上插座形式
 接地形式


 A 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 A，B，F  127 V220 V  50 Hz  C、D、F  240 V  50 Hz  電壓會在160 V至280 V間變動。 C、F  220 V  50 Hz  C、F  230 V  50 Hz  A、B  110 V  60 Hz  C、F  220 V  50 Hz  C  220 V  50 Hz   A、B    聖馬丁島為120 V、60 Hz聖尤斯特歇斯島為110 V、60 Hz A、B  230 V  60 Hz  機場供電為110 V。 C、I  220 V  50 Hz  該國用的I型插座火線與地線位置和其他國家相反。C，F  220 V  50 Hz  A、B、F  127 V  60 Hz  Lago Colony地區為115 V。 I  230 V  50 Hz  2000年起、電壓值按AS 60038規定改為230 V (有 +10% -6%誤差) AS60038-2000澳洲標準-標準電壓以統一電壓規格、但240 V仍很常見、且還在誤差範圍內、因此有不少資料仍記載240 V為主要電壓。 C、F  230 V  50 Hz   A、B、F、I  120 V  60 Hz  C  220 V  50 Hz 

 B 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 A、B  120 V  60 Hz  部分偏遠地區為50 Hz。 G  230 V  50 Hz  Awali地區為110 V、60 Hz。 A、C、D、G、K  220 V  50 Hz  A、B  115 V  50 Hz  C  220 V  50 Hz  C、E  230 V  50 Hz  A、B、G  110 V220 V  60 Hz  C、E  220 V  50 Hz  A、B  120 V  60 Hz  D、F、G、M  230 V  50 Hz  A、C  220 V  50 Hz  首都拉巴斯與Viacha地區為115 V。 C、F  220 V  50 Hz  D、G、M  231 V  50 Hz  A、B、C、I  110 V220 V  60 Hz  雙電壓配線在巴西開始普及化、110 V供電區已很常見到I型的220V插座與電器、像是烘乾機之類的高耗電設備多開始採用220 V。但依據地區不同、供電也會有110 V、115 V、127 V、130 V、220 V、240 V數種、且有時A、B、C型插頭都可使用（flat with rounder ends and ground pin）。2009年起、巴西將改用類似J型的IEC 60906-1規格插頭插座 G  240 V  50 Hz  C、F  230 V  50 Hz  C、E  220 V  50 Hz  C、E  220 V  50 Hz 

 C 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 A、G  230 V  50 Hz   A、B  120 V  60 Hz  C、E  220 V  50 Hz A、B  120 V  60 Hz  通常用120 V、240 V則用在高耗電設備（例如烘乾機、電烤箱）。有多路配線的建築可同時使用120 V與240 V、但120 V還是較常見的主要電壓。因新建築應使用B型的規定、A型插座越來越少；同時部分廚房會使用類似B型但有T形插槽的變種。 C、F  220 V  50 Hz  C、E  220 V  50 Hz  D、E、F  220 V  50 Hz  C、L  220 V  50 Hz （復活節島） C、L  220 V  50 Hz  A、I 220 V380 V  50 Hz  GB/T 1002-2021新规实施后，商家不再生产、销售、安装C型插座/插头以及A/C双用孔插座，不过A/C双用孔仍存在于旧插座中。A型插座僅適用於兩接腳同寬之插頭，而不適用於兩接腳不同寬之插頭。I型插座的火线与零线与阿根廷I型相反。部分高功率设备（如家用中央空调等）使用380V三相电。     ＊由于這些國家和地區無法核實，这些资料或多或少根據推測，现在尚不能確定。     A、B  120 V  60 Hz  C、E  220 V  50 Hz  I  240 V  50 Hz  C、E  230 V  50 Hz C、D  220 V  50 Hz  A、B  120 V  60 Hz  C、E  230 V  50 Hz  C、F  230 V  50 Hz  A、B  110 V  60 Hz  G  240 V  50 Hz  C、E  230 V  50 Hz 

 D 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 C  220 V  60 Hz  C、K、E  230 V  50 Hz  C、E  220 V  50 Hz  D、G  230 V  50 Hz  A、B  110 V  60 Hz 

 E 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 A、B  120 V  60 Hz  C  220 V  50 Hz  A、B  115 V  60 Hz  C、E  220 V  50 Hz  C  230 V  50 Hz  F  230 V  50 Hz  C、E、F  220 V  50 Hz     

 F 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 G  240 V  50 Hz  C、K  220 V  50 Hz  I  240 V  50 Hz  C、F  230 V  50 Hz  C、E  230 V  50 Hz （科西嘉島）     （瓜德羅普島）    （馬提尼克島）    

 G 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 C  220 V  50 Hz  G  230 V  50 Hz  C  220 V  50 Hz  C、F 230 V  50 Hz  標準形式是F型（"Schutzkontakt"、簡稱"Schuko"）。 D、G  230 V  50 Hz  G、K  240 V  50 Hz  K型用在丹麥Europort區、其他則使用英國標準。 C、D、E、F  230 V  50 Hz  實際標準是F型、C型只在老舊配線才有。小型設備使用C型插頭、高耗電設備使用F型插頭。（克里特島）     C、K  220 V  50 Hz  G  230 V  50 Hz  C、D、E  230 V  50 Hz  A、B  110 V  60 Hz  A、B  120 V  60 Hz    C、D、E  220 V  50 Hz  G  230 V  50 Hz  C、F、K  220 V  50 Hz  C  220 V  50 Hz  A、B、D、G  240 V  60 Hz 

 H 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 A、B  110 V  60 Hz  A、B  110 V  60 Hz  香港 G、D、M  220 V  50 Hz  插頭和插座主要採用英國標準G型。部分電器採用5安培的D型(如抽氣扇)及15安培的M型(如冷氣)。電壓以前曾用200 V，但於1992年起已經全面提升至220 V另見：香港技術標準 C、F  230 V  50 Hz 

 I 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 C、F  230 V  50 Hz  C、D、M  230 V  50 Hz  C、F、G  127 V230 V  50 Hz  仍在進行變更至230 V的工程；G型比較少見。 C、G  240 V  50 Hz      C  230 V  50 Hz  C、D、G  230 V  50 Hz  G、D、M  230 V  50 Hz  G型是規定標準、而D、M在一些老舊配線還有；F型則在更古老的建築才有。 C、H、M  230 V  50 Hz  大多較新的插座可接C、H型、M型則用於空調。巴勒斯坦、約旦河西岸地區、加薩走廊地區使用相同形式。 C、F、L  230 V  50 Hz  "Enel"公司供電為220 V ±10%。

 J 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解  A、B  110 V  50 Hz   A、B  100 V200 V 50 Hz60 Hz 50 Hz（糸鱼川静冈构造线以东大部分地区，如：東京、札幌、橫濱、仙台等地） 60 Hz（糸鱼川静冈构造线以西大部分地区，如：大阪、京都、神戶、名古屋、廣島、沖繩等地軍事基地電壓為120 V ） 大功率空調、電磁爐、烘乾機等高耗電設備使用200V电压。 200V插頭按是否接地分2脚和3脚，形状则根据电流大小略有差异。  G  230 V  50 Hz   B、C、DF、G、J  230 V  50 Hz 

 K 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 C  220 V  50 Hz  I  240 V  50 Hz  I  240 V  50 Hz  C、F 220 V  60 Hz  C型（CEE 7/17）是多數一般住宅使用、新近的辦公室、機廠、旅館、新型住宅也開始用F型。現在標準電壓是220 V、以前曾用110 V但現已被淘汰；一些人仍自己裝設了降壓器、以便使用以前的110V電器。大多旅館只有220 V插座、少數旅館同時有110 V（A、B型）和220 V（C、F型）。插座與開關形式同於美國。      C、G  240 V  50 Hz  C、F  220 V  50 Hz 

 L 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解A、B、C、E、F  230 V  50 Hz  C、F  220 V  50 Hz  A、B、C、D、G  110 V200 V  50 Hz  M  220 V  50 Hz  A、B、C、E、F  120 V240 V  50 Hz  以前是60 Hz、現在採用50Hz；但許多私人電廠仍然用60 Hz。110 V使用A、B型插座、230/240 V使用C、F型。不管是何種插座、建議使用前最好先用三用電表檢查過。 D  127 V  50 Hz  Barce、Benghazi、Derna、Sebha、Tobruk幾個地區為230 V。 C、J  230 V  50 Hz  與瑞士一樣、使用CEE 7/16規格的C型。 C、F  220 V  50 Hz  Villa Monarchy 127 V 50 Hz C、F  230 V  50 Hz 

 M 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 澳門 G、D、M  230 V  50 Hz  未規定標準形式。過去葡萄牙政府興建、通行澳門香港之間的渡輪 採用E、F型；主權移轉之後、開始出現使用G型，另有小數量的F型，而D、M型是在老建築舊配線才有。 C、D、E、J、K  127 V220 V  50 Hz  C、F  220 V  50 Hz  G  230 V  50 Hz  M、C、G  240 V  50 Hz 插座使用英國標準G型、檳城為230 V。空調、烘乾機使用M型；一些視聽設備常用C型插頭。 A、D、G、J、K、L  230 V  50 Hz A、B  120 V  60 Hz  C、E  220 V  50 Hz  G  230 V  50 Hz      C  220 V  50 Hz  C、D、E  220 V  50 Hz  C、G  230 V  50 Hz      A、B  120 V   60 Hz  插座大多為A型、部分B型插座的第三孔、電壓會在110至135 V間變動，空調、烘乾機等高耗電設備使用240 V。 C、F  220 V230 V  50 Hz  相容於歐洲與舊蘇聯GOST規格。 C、D、E、F  127 V220 V  50 Hz  C、E  230 V  50 Hz  C、F  220 V  50 Hz  A、B  230 V  60 Hz  C、E  127 V220 V  50 Hz  正進行轉換至220 V。 C、F、M  220 V  50 Hz  靠近南非的區域多為M型、包括首都馬普托。  C、D、F、G  230 V  50 Hz  G型多為高級旅館使用、也有許多連鎖旅館宣布使用可相容I型與舊式的插座。    

 N 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 D、M  220 V  50 Hz  I  240 V  50 Hz  C、D、M  230 V  50 Hz      C、F  230 V  50 Hz （博奈爾島）     （庫拉索島）    （薩巴島）    聖尤斯特歇斯島      F  220 V  50 Hz  I  230 V  50 Hz  供電電壓實際為為230 V ± 6 %。    （尼烏埃）     A、B  120 V  60 Hz  A、B、C、D、E、F  220 V  50 Hz  D、G  240 V  50 Hz  C、F  230 V  50 Hz       

 O 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 C、G  240 V  50 Hz  電壓值變化很大。

 P 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 C、D、M、G  220 V  50 Hz  卡拉奇電力供應公司（KESC）的輸出為240 V、50 Hz。 A、B  120 V  60 Hz        A、B  110 V  60 Hz  首都巴拿馬城為120 V。 I  240 V  50 Hz  C  220 V  50 Hz  A、B、C  220 V  60 Hz  Talara地區為110/220 V、Arequipa地區為50 Hz。A、B  220 V  60 Hz  多數插頭與插座為A型、但也有些B型，碧瑤市為110V。     C、E  230 V  50 Hz  C、F  220 V  50 Hz （亞速群島） B、C、F  220 V  50 Hz 25px|border|馬德拉馬德拉群島 C、F  220 V  50 Hz  25px|德涅斯特河沿岸共和国 德涅斯特河沿岸共和国       A、B  120 V  60 Hz  A、B、E  110 V220 V  60 Hz （包含大溪地）

 Q 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 D、G  240 V  50 Hz 

 R 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 E  220 V  50 Hz  C、F  230 V  50 Hz  幾乎都是採用德國標準。 C、F  220 V  50 Hz   C、J  230 V  50 Hz 

 S 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 G  220-240 V  50 Hz  D、G  230 V  60 Hz  G  240 V  50 Hz      I  230 V  50 Hz  C、F、L  230 V  50 Hz  C、F  220 V  50 Hz  A、B、F、G  127 V220 V  60 Hz  C、D、E、K  230 V  50 Hz  C、F  220 V  50 Hz  G  240 V  50 Hz  D、G  230 V  50 Hz  G  230 V  50 Hz  空調、烘乾機使用M型；一些視聽設備常用A、C型插頭、並附有轉接頭。  C、E  230 V  50 Hz   C、F  230 V  50 Hz  高耗電設備使用360 V。     C  220 V  50 Hz  25px|索马里兰 索马里兰      M  220 V  50 Hz  格雷厄姆斯敦，伊莉莎白港，景威廉姆斯鎮為250 V。 25px|南奥塞梯 南奥塞梯      C、F  230 V  50 Hz （加那利群島） C、E、L  220 V  50 Hz （巴利阿里群島） C、F  220 V  50 Hz  D、M、G  230 V  50 Hz  可倫坡地區的新建築與一些高級旅館亦使用G型。 C、D  230 V  50 Hz  C、F  127 V  60 Hz 25px|斯瓦尔巴群島 斯瓦尔巴群岛     M  230 V  50 Hz  C、F  230 V  50 Hz  C、J  230 V  50 Hz  CEE 7/16標準的C型。 C、E、L  220 V  50 Hz 

 T 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解A、B  110 V 220 V 60 Hz  插座大多為A型、部分B型插座的第三孔（接地用）並未確實做好接地（2000年後新建的建築物大多有第三孔）；多數電器為A型插頭、但也有不少B型。大功率空調、電磁爐、烘乾機等高耗電設備使用220V。少數家用使用220 V。 C、I  220 V  50 Hz  D、G  230 V  50 Hz （溫古賈島市）     A、B、C  220 V  50 Hz  旅館與較新的建築多採用可插A、B、C型插頭的B、C型組合插座、較舊的建築則通常採用A型。F型則用於高耗電設備。   C  220 V  50 Hz  首都洛美為127 V。 C、E、F、I  220 V  50 Hz      I  240 V  50 Hz  A、B  115 V  60 Hz  C、E  230 V  50 Hz  C、F  230 V  50 Hz  B、F  220 V  50 Hz         

 U 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 G  240 V  50 Hz  C、F  230 V  50 Hz  C、D、G  220 V  50 Hz  G  230V  50 Hz  電壓值區間為230 V ±10% (207 V至253 V)。（海峽群島） C、G  230 V  50 Hz  A、B  120 V  60 Hz  規格標準為120 V、供電則多在114到126 V之間。240 V/60 Hz  用於空調、烘衣機、電烤箱之類的耗電設施；有多路配線的建築可同時使用120 V與240 V。規定新建或新改建的必須換用B型插座同時廚房或使用高於120的電器處要使用類似B型但有T形插槽的插座。 C、F、I、L  230 V  50 Hz  因為電腦普及、F型也越來越普遍。和阿根廷一樣、該國的插座火線與地線位置和其他國家相反。 C、I  220 V  50 Hz 

 V 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 I  230 V  50 Hz  F  220 V  50 Hz  A、B  120 V  60 Hz  G型用於高耗電設備。 A、C  220 V  50 Hz  A型常見於北越、C型常見於南越。G型只在豪華旅館才有。 A、C、E、G、I、K  230 V  50 Hz         

 W 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解    

 Y 
地區插座/插頭形式電壓頻率註解 A、D、G  230 V  50 Hz （索科特拉島）    

 Z 
国家或地區插座/插頭形式電壓頻率註解 C、D、G  230 V  50 Hz  D、G  220 V  50 Hz 

 參看 

 電
 交流電
 家用交流電源插頭與插座
 供用電技術
 中性線
 三角形接法
 星形接法
 分散式發電

 變壓器
 電氣化線路
 電源
 國際電子製造組織
 電話插座
 接地
 電力延長線

注釋

 參考文獻 
 引用 

 来源 

 高一心：《如何參加國外展覽》（中華民國對外貿易發展協會，1995年）. ISBN 957-98663-0-9.

 外部連結 
 世界各國電壓、插頭型式一覽表
 世界各國電壓頻率、插頭形式參考表
 世界主要國家的電源資訊 (英文)

Category:电气标准
Category:電力相關列表

Category:市电电源连接器
Category:电线