第三核能發電廠

第三核能發電廠（簡稱核三廠）是位於臺灣屏東縣恆春鎮的核能發電廠，由台灣電力公司經營，因鄰近馬鞍山而別名馬鞍山發電廠，為唯一座落於南台灣的核能發電廠。民航局劃定本廠周邊2海浬為限航區R45（核能第三廠），晝夜連續限航。

核三廠建廠於1978年，乃中華民國政府推動的十二大建設之一。反應爐型式為輕水壓水式反應爐，是台灣唯一使用此型式反應爐的發電廠。由於整個廠區毗鄰南灣，也成為墾丁國家公園內的顯著地標之一。

1984年7月27日1號機組開始運轉，至2025年5月17日2號機組除役。未來預計以25年完成乾式貯存設施的興建、除汙、監測及拆廠等除役作業。

2025年4月，民眾黨立法院黨團提出核三重啟公投。5月，民眾黨與中國國民黨以人數優勢通過提案，中選會審議後確定成案，於同年8月23日投、開票，雖然同意票比不同意多出近兩倍，所有縣市也都同意大於不同意，但最後因為同意票未達選舉人數25%而不通過。而選後台電透過經濟部表示將依法執行核三自我安全檢查，包含再運轉計畫、老化評估、輻射影響、耐震安全評估及終期安全分析報告，若一切順利，2年內可完成自我檢查。2026年1月，新任廠長陳新儒表示，核三廠已開始推動自主安全檢查，預計1.5至2年內提出報告接受公評。 

設備

反應爐
 反應爐  反應堆型式  輸出功率  開始商轉日期  反應爐廠商  圍阻體型式  商轉執照期限  備註 一號機  壓水式反應爐3迴路  951 MW  1984/07/27  西屋公司  鋼襯預力混凝土型  2024/07/27  除役 二號機  壓水式反應爐3迴路  951 MW  1985/05/18  西屋公司  鋼襯預力混凝土型  2025/05/17  除役

型式：輕水型壓水式反應爐
機組：兩部機組
裝置容量：每部機組951百萬瓦（951000瓩） 
建廠費用：新台幣947億元 
反應爐：美國西屋公司（Westinghouse）製／3迴路壓水式 
汽輪發電機：美國奇異公司製／三缸再熱四流式汽輪機、氫氣內冷型發電機 
低壓汽輪機轉子：瑞士ABB公司製

核三廠兩部機組，於2008-2009年間，於飼水流量測量準確度提升後，進行小幅度功率提升，爐心額定熱功率由2775百萬瓦熱功率提升至2822百萬瓦熱功率，發電量隨著提升至980百萬瓦電功率。核三廠一號機及二號機，分別於2009年7月7日及2008年12月2日提升熱功率至2822兆瓦熱功率。截至2019年4月底，一號機累計發電量超過2345.7億度，二號機累計發電量超過2375.8億度。

風電與光電發電系統
核三廠區內亦裝設有氣渦輪機組、風力發電機組及太陽能光電發電系統。氣渦輪機組2部，裝置容量51百萬瓦。風力發電共3部機，裝置容量1.5百萬瓦，商轉日期為2005年1月13日。太陽光電發電系統：水池區裝置容量1209千瓦，2011年5月併聯；車棚區裝置容量248.6千瓦，2011年9月併聯；南展館區裝置容量50千瓦，2006年9月併聯。

 特殊安全設施 
核核能事故發生時，特殊安全設施（Engineered Safety Feature, ESF）能維持電廠結構完整，防止爐心熔燬或輻射外洩，並保障公眾的健康與安全。

圍阻體（Containment）：反應爐一次側的重要設備均設置於圍阻體內。事故發生時，能將輻射物質包封於建築結構內，防止外釋。
圍阻體除熱系統（Containment Heat Removal System）：本系統由4個子系統組成: 圍阻體噴灑系統（Containment Spray, CS）、餘熱移除系統(Residual Heat Removal, RHR)、圍阻體被動熱沈、風扇冷卻器（Containment Fan Cooler）。當發生爐水流失事故（Loss of Coolant Accident , LOCA）或主蒸汽管破裂事故（Main Steam Line Break, MSLB）時，圍阻體內部將會充滿高溫高壓的水蒸汽。藉由降低圍阻體之溫度與壓力，以降低輻射外洩的機會。CS系統亦可噴灑氫氧化鈉溶液，將圍阻體空氣環境中的放射性氣體吸收至溶液中。
圍阻體空氣淨化系統（Containment Air Purification and Clean up System）：本系統過濾淨化圍阻體空氣中的輻射物質，經輻射偵測後排放大氣。
圍阻體隔離系統（Containment Isolation System）：圍阻體有許多穿越管路，與輔助廠房及汽機廠房間之連通。事故發生時，本系統將自動隔離圍阻體穿越管路，以防輻射物質外洩。
圍阻體可燃氣體控制系統（Containment Combustible Gas Control System）：本系統由氫氣再結合器（Hydrogen Recombiner）及後備之氫氣排除系統（Hydrogen Purge System）組成。事故時，維持圍阻體內之氫氣體積濃度不超過4％，防止氫氣爆炸。
緊急爐心冷卻系統（Emergency Core Cooling System, ECCS）：本系統又稱安全注水系統（Safety Injection System, SIS），包含高壓注水系統、蓄壓槽、低壓注水系統，能在事故發生後提供大量的含硼冷卻水，以冷卻爐心並增加停機餘裕。
適居系統（Habitability System）：控制室適居系統包括飛射物防護、輻射屏蔽、輻射偵檢、煙霧偵測、控制室過濾、空調、燈光及一般消防設施等，在正常及緊急情況下，能使值班人員長期留駐於控制室內。
輔助飼水系統（Auxiliary Feedwater System）：本系統於事故或起動、停機時，提供飼水至蒸汽產生器，移除一次系統的熱量。

 異常事件 
以下列出核三廠發生之異常事件：

1985年7月7日下午五時二十三分時，曾因為發電機組的油封系統故障，導致氫氣外洩因而機房起火燃燒發電機毀損。一說機組共振導致扇葉脫落、打穿牆壁。完工未滿一年之核三一號發電機組損毀嚴重，於1986年9月11日修復，歷時約13個月。

1988年3月10日，核三廠遺失二枚固態射源，發現遺失的2天後即尋回，未造成危害。

1993年4月29日，1號機組年度大修時，因值班人員反應不當，造成用過燃料替換池水位下降，導致約5000加侖的輻射污水外流到廠外海域，及廠區內非預期區域的輻射汙染。儘管外流排海的汙水經測量皆低於法規現值，無安全疑慮，但因發生非預期區域的汙染，依「國際核能事件分級表」列為第二級「事件」。

2001年3月18日，1號機組喪失電力，反應爐的冷卻系統因而失效，備用的2部柴油發電機也同時故障，直到找到另1台柴油發電機才恢復供電，總斷電時間為2小時8分鐘，依「中華民國核子事故分級標準」列為「第三類A級緊急事件」，又稱為「全黑事件」。

2012年6月9日，在進行高壓汽機閥門測試時，出現震動，反應爐安全停機。

2013年4月8日至7月1日，二號機進行變壓器大修及氣體絕緣匯流排改接，但相關工作過程未逐項確認及處置措，導致外電系統喪失長達84天而未能察覺，直到7月1日準備復歸時才發現二號機161kV外電處於不可用狀態，此事件雖未造成實質危險，但不僅會增加運轉風險，違反安全有關規定，依「國際核能事件分級表」列為第一級「異常」。

2025年3月6日上午11時，空壓機廠房南側冷卻水塔發生火警，隨即於10分鐘左右撲滅火，無安全疑慮。核三廠火警已迅速撲滅 不影響供電及安全，台電網站，2025-03-06。

 地質環境 
距離恆春斷層約1.1公里。

睦鄰活動
 地方回饋（2017年回饋金2.1億元）
 恆春搶孤節活動贊助
 半島繪畫競賽
 墾丁淨灘活動
 獎助學金
 家扶關懷
 接待參訪學校
 認養地方球隊

 相片集 

 參見 
 核能發電廠
 十大建設
 第一核能發電廠
 第二核能發電廠
 第四核能發電廠
 臺灣發電廠列表

參考資料

 外部連結 
台電第三核能發電廠簡介
第三核能發電廠廠界輻射即時監測圖

3
停
史
Category:1984年完工基礎設施
Category:1984年台灣建立
Category:2025年台灣廢除