Hisorak GES

Quvvati 3,5 MVt boʻlgan Hisorak KGES bilan adashtirib yuborilmasin.

Hisorak GES – Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida Oqsuv daryosida joylashgan gidroelektr stansiya.

 Umumiy tavsifi 
Hisorak GES 2011-yilda foydalanishga topshirilgan. Stansiya 1988-yilda sugʻorish uchun suv toʻplash maqsadida yaratilgan Hisorak gidrouzeli toʻgʻoniga tutashtirilgan. Suv omboridan sugʻorish uchun chiqariladigan suv ajratmalari asosida ishlaydi. GES inshootlari tarkibi quyidagicha:
 tosh toʻgʻon, maksimal balandligi 140 m va tepa uzunligi 528m;
 ekspluatatsion suv oqimi;
 suv kirish joyi;
 bosimli temir-beton suv oʻtkazgich, diametri 3,5 m va uzunligi 192,5 m, butun uzunligi boʻylab xandaq yotqizilgan;
 Yer tipidagi GES binosi;
 Suv chiqish kanali, uzunligi 47,5 m;
 110 kV kuchlanishli ochiq kommutator.

GES quvvati – 45 MVt, oʻrtacha yillik elektr energiyasi ishlab chiqarishi – 80,9 mln kVt*soat. GES binosida har birining quvvati 22,5 MVt boʻlgan 2 ta vertikal gidroagregat oʻrnatilgan. Gidroagregatlar 115 m hisoblangan bosimda (maksimal bosim – 132 m) ishlaydigan, ishchi gʻildiragining diametri 1,5 m boʻlgan RO140/3272-V-151 radial-oʻqli turbinalar bilan jihozlangan. Turbinalar SV 335/121-12 UXL4 tipidagi generatorlarni harakatga keltiriladi. Gidroturbinalar Xarkovdagi „Turboatom“ zavodida, generatorlar Novosibirskdagi „Elsib“ birlashmasida ishlab chiqarilgan. Old turbinali klapanlari diskli, ZDbs 224—140 tipida. Generatorlardan 121/10 kV kuchlanishdagi va 32 MVt quvvatdagi elektr energiyasi TD-32000/110-U1 rusumli 2 ta transformatorlariga uzatiladi.

GES toʻgʻoni Hisorak suv omborini hosil qiladi. Suv ombori umumiy hajmi 170 mln m³ boʻlib, foydalaniladigan qismi 162 mln m³ tashkil etadi.

 Havolalar 


Turkum:Oʻzbekiston gidroelektr stansiyalari
Turkum:Oʻzbekgidroenergo
Turkum:Shahrisabz tumani