Җилләтү

Җилләтү яки Вентиляция ( — җилләтү, һаваны алмаштыру, акроним ) — файдаланылган һаваны йорттан алу һәм аны тышкы һава алмаштыру.

Тиешле вакытта вентиляция белән һаваны алмаштыру, фильтрация, җылыту яки суындыру, дымландыру яки киптерү, ионлаштыру һәм башка чаралар үткәрелә. Вентиляция санитар-гигиена шартлар (температура, дымлылык, һаваның тазалыкны һәм тизлеген) тәэмин итә.

300px|right|Абсорбцион аммиак Савыктыру машинасы|thumb

 Йортта зарарлы кушылмалар 
Вентиляциянең төп максаты — зарарлы кушылмаларны тартып чыгару. Зарарлы кушылмалар булып исәпләнәләр:
 артык җылы;
 артык юеш;
 зарарлы кушылмалар (газлар һәм башка);
 тузан

250px|thumb| Компрессион чиллер, York International фирмасы

 Җилләтү системалары төрләре 
«'Вентиляция системасы»' — һаваны бирү, алу һәм иләү өчен есалар берлеге.
Классификация:
 Һава яңару хәрәкәте ысуллары: табигый һәм ялган
 Максат буенча: Тарту һәм чыгару
 Һаваны оештыру буенча: гомуми алмаштыру, урындагы, авариягә каршы, каршы дымга
 Конструктив яктан: канал һәм каналын
 Һава саны кешесә килеүнә (бомбоубежищелар −2,5 м3/сәгатькә, офис −20 м3/сәгатькә һәм 60 м3/сәгатькә)
Вентиляция расчеты бу параметр буенча эшләнә: һава буенча җитештерүчәнлеге (м3/сәгатькә), эш басым (Па), воздуховод һава тизлеге (м/с), рөхсәт ителә торган тавышы (б), калорифер күәте (кВт).

 Һава яңару хәрәкәте ысуллары 

 Табигый вентиляция 
Форточкалар, фрамуглары һәм ишекләр вакытта ачык.

«Көйләнгән» табигый вентиляция -махсус уемнар һәм вентканалда аша эчке һәм тышкы һаваның басымы аермасы тергезеп иткән һава алмаштыру системасы.

Вентиляция каналда һаваның түбән басым яңару өчендефекто кулланыла.

 Механик вентиляция 
«Механик» вентиляция — җилләткеч һәм электор эчке һәм тышкы һаваның басымы аермасы тергезгән һава алмаштыру системасы.
Бу эффектиф ысул. Чөнки һава чаңнан тазартыла; норматив кирәк һәм дымлылык булган һәм температурага һаваны күтәрә яки киметә.
Бу еган кулланыла: вентиляторлар, электродвигательләр, һава җылытучылар, тавыш басучылар, автоматика, тузан тотучылар һәм башка приборлар һаваны зур күләмдә алмаштыру өчен.

 I-d диаграмма 
Юеш һаваның I-d диаграмма вентиляция, кондиционированию расчетларда еш куллану тапкан.

I-d диаграмма кыеклап почмак системасында төзелгән.

Ордината күчәрдә коры һаваның I (кДж/кг) энтолпия мәгънәләре языла. Абцисса күчәрдә коры һаваның атмосферада дым күләме мәгънәләре (г/кг) мәгънәләре языла. Диаграмманың эш өлкәсен зурайту өчен, күчер аша мөйөш — 135 градыс. Ләкин практикада, уңайлы булгын өчен I-d диаграмманы тура почмак системалар китерәләр.

Диаграммага өчен һава изолинияләр яздырылган:

1. Даими температура юлы

2. Даими атмосферада дым күләме юлы

3. Даими юлы энтолпия

4. Даими чагыштырма дымлылык юлы

 Искәрмәләр 

 Әдәбият 

 Сылтамалар 

 Шулай ук карагыз 

Төркем:Төзелеш