Yangın kapısı

Yangın kapısı, yangın ve benzeri acil durumlarda insanların dışarıya en hızlı biçimde tahliyesini sağlayan kapıya verilen isimdir. Metal malzemeler kullanılarak üretilirler ve kullanım alanına göre alevlere 30, 60, 90 ve 120 dakikaya kadar dayanabilmektedir. Duman sızdırmaz özelliğe sahip olmaları dolayısı ile yangın anında insanların duman zehirlenmelerinden de korunmasını sağlar. Acil çıkış kapısı ismi ile de bilinen bu kapılar, itfaiyenin yangın yönetmeliğinde oldukça geniş bir yere sahiptir. Yönetmelikler ile birçok yapıda bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir.

 Yangın kapısının kullanım alanları 
Yangın yönetmeliğine göre okul, iş merkezi, otel, fabrika, alış veriş merkezi, yüksek katlı apartmanlar gibi çok sayıda insanı içerisinde bulunduran binalarda yangına karşı önlemlerin alınması zorunludur. Bu önlemler kapsamında gereken noktalarda belirli bir süre ısı ve alev geçişine direnebilecek yangın kapıları kullanılır.

 Yangın kapılarının 4 işlevi 
 Yangın kapılarını normal bir bir kapı gibi kullanmak
 Yangın sırasında güvenli bir kaçış için bir rota sağlamak
 Yangına kalitesine göre belirli bir süre dayanarak yangının yayılmasını engellemek
 Can ve mal güvenliğini sağlamak

Yangın kapıları bu işlevlerini yerine getirmek için kesinlikle sertifikalı olmalıdır, sahada uygulanan yangın kapısı y sertifika ile birebir aynı olmalıdır.

 Yangın kapısı aksesuarları 
Yönetmeliklere uygun biçimde hazırlanmış kapıların bir takım aksesuarları üzerinde bulundurması mecburidir.

 Panik bar 
Panik bar, panik anında kapının mümkün olan en az zaman kaybı ile açılmasını sağlayan kapı koludur.

 Yaylı menteşe ve Hidrolik kapı kapatıcı 
Yangın yönetmeliğinde belirtildiği üzere kapıların kendiliğinden kapanması gerekmektedir. Bunu sağlamak için yaylı menteşeler kullanılması yeterli değildir, kanat yüzey alanı ve ağırlığına göre kapı kapatıcı hidrolik kullanılmalıdır.

 Duman sızdırmaz fitil ve kanat altı giyotin 
Soğuk duman fitili ve sıcak duman fitili ( şişen conta) olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Soğuk duman fitili kanat altı hariç kapının 3 tarafında, sıcak duman fitili kanadın altıda dahil olmak üzere 3 tarafında bulunurlar.

Sıcak duman fitili ısı ile genleşerek kanat kasa arası boşlukları kapatarak duman sızdırmazlığını sağlar.

Tam sızdırmazlık ancak kanat altı giyotin kullanılarak elde edilir aksi halde kanat çalışma boşluğu olan 10–15 mm lik mesafe sürekli açık olduğundan alt katlarda çıkan bir yangının dumanı üst katlardaki sıcak duman fitili aktif hale geçemeden tüm binaya yayılır.

 Avrupa Normları TS EN 13501-2 ve TS EN 1634-1’e göre yangın kapıları 
Avrupa Normları TS EN 13501-2 ve TS EN 1634-1'e göre yangın kapıları, kullanıldıkları yere göre: bütünlük (E), yalıtım (I), ışınım (W), kendi kendine kapanma © ve duman sızdırmaz (S) özelliklerine sahip olmalıdır.

a. Bütünlük ve yalıtım (EI)

b. Bütünlük ve ışınım (EW)

c. Aynı zamanda darbe halinde bütünlük ve yalıtım (EI-M)

d. Kapılar için kendiliğinden kapanma (C)

e. Duman sızıntısı (S)

 Kaynakça 

 http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26735_0.html

Kategori:Yangın
Kategori:Yangın söndürme
Kategori:Yangından korunma
Kategori:Kapılar