Ayırıcı

alt=Pantograf tipi 220 kV ayırıcı|küçükresim|250x250pik|220 kV iletim sisteminde bir şalt sahasından pantograf tipi ayırıcıların görünümü. Sarı renkli ekipmanların hem açık (yatay) hem kapalı/ON (dik) durumları ayırt edilebilir. 
Ayırıcı, yüksek gerilim devrelerinde elektrik akımı yolunun bölümlerini birbirinden fiziksel olarak ayırmak için kullanılan ekipmandır. Bu ekipman elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinde bölümleri birbirinden ayırır ve elektrik şok tehlikesi olmadan çalışılmasına olanak sağlar. Elektrik arkını söndürme yetenekleri yoktur. Bu sebeple  ancak devreden akım akmadığından emin olunduktan sonra manevraya fırsat verirler. 

 Çalışma şekli 
Bir yüksek gerilim ayırıcısı (Türkçede seksiyoner veya disjonktör olarak da bilinir) açık (sıfır) konumuna getirildiğinde, mekanik olarak akım geçiş yolu üzerinde genellikle gözle de görülebilen fiziksel bir boşluk oluşturur (off position). Bu boşluk, operatörün akımın geçemeyeceğinden emin olmasını sağlar. Sistemin enerjisiz ve emniyette olduğunu görerek teyit etmek önemlidir. Ayırıcı, hem açık hem de kapalı konuma geçirilirken sistemden akım akmadığından ve akmayacağından emin olunmalıdır. Çoğu durumda bu teyit işi operatör inisiyatifine bırakılmadan otomatik olarak kontrol edilir ve hatalı manevra önlenir. Ayırıcılar elektrik arkına dayanıksızdır, akıma yol verme-akımı kesme görevi yüksek gerilim kesicilerinindir.
alt=YG seksiyoner, ayırıcı, disjonktör|küçükresim|Yüksek gerilim hattına kabloyla bağlanmakta kullanılmış bir ayırıcı detayı
Ayırıcılar, akım yolu üstünde kesicilerin komşuluğunda bulunurlar, kesiciden önce ve sonra olarak konumlandırılırlar. Kesicinin bakımı, onarımı, değişimi sırasında kesiciler açıldıktan (off) sonra ayırıcılar da açılır. Sisteme akımın geri verilmesi durumunda önce ayırıcılar kapanır (on), daha sonra kesiciler kapatılarak sisteme enerji yeniden verilmiş olur. 

 Kaynakça 

Kategori:Elektrik
Kategori:Membran teknolojisi