Sistemi i tokëzimit

Një sistem tokëzimi ose tokëzim lidhë pjesë specifike të një sistemi të rrymës elektrike me tokën, zakonisht sipërfaqen përçuese të pajisjes, për qëllime sigurie dhe funksionale. Zgjedhja e sistemit të tokëzimit mund të ndikojë në sigurinë dhe përputhshmërinë elektromagnetike të instalimit. Rregulloret për sistemet e tokëzimit ndryshojnë midis vendeve, megjithëse shumica ndjekin rekomandimet e Komisionit Ndërkombëtar Elektroteknik (IEC). Rregulloret mund të identifikojnë raste të veçanta për tokëzimin në miniera, në zonat e kujdesit për pacientët ose në zonat e rrezikshme të impianteve industriale.

 Qëllimet 

 Tokëzimi i sistemit 
Tokëzimi i sistemit shërben për një qëllim sigurie elektrike në të gjithë sistemin që nuk shkaktohet nga një qark i shkurtër ose një defekt tjetër elektrik. Ai parandalon grumbullimin statik dhe ndihmon në mbrojtjen (si pjesë e një sistemi mbrojtjeje nga mbingarkesa) kundër mbingarkesave të energjisë të shkaktuara nga goditjet e rrufeve ose ndërrimet aty pranë. Grumbullimi statik, siç shkaktohet nga fërkimi për shembull, si kur era fryn mbi një direk radioje, shpërndahet në Tokë. Në rast të një mbingarkese, një bllokues rrufeje, një bllokues mbingarkese ose një pajisje mbrojtjeje nga mbingarkesa (SPD) do ta devijojë rrymën e tepërt në Tokë përpara se të arrijë në një pajisje.

Tokëzimi i sistemit lejon lidhjen ekuipotenciale në të gjitha punimet metalike për të parandaluar ndryshimet e potencialit midis tyre.

Toka si një pikë referimi e mban ndryshimin e potencialit të sistemit elektrik të kufizuar në tensionin e furnizimit.

 Tokëzimi i pajisjeve 
Tokëzimi i pajisjeve siguron siguri elektrike gjatë një defekti elektrik. Ai parandalon dëmtimin e pajisjeve dhe goditjen elektrike. Ky lloj tokëzimi nuk është një lidhje tokëzimi, teknikisht. Kur rryma rrjedh nga një përcjellës linje në një tel tokëzimi, siç është rasti kur një përcjellës linje bie në kontakt me një sipërfaqe të tokëzuar në një pajisje të Klasit I, një pajisje automatike e shkëputjes së furnizimit (ADS) siç është një ndërprerës qarku ose një pajisje me rrymë të mbetur (RCD) do ta hapë automatikisht qarkun për të pastruar defektin.

 Tokëzimi funksional 
Tokëzimi funksional shërben për një qëllim tjetër përveç sigurisë elektrike. Qëllime shembullore përfshijnë filtrimin e ndërhyrjes elektromagnetike (EMI) në një filtër EMI dhe përdorimin e Tokës si një rrugë kthimi në një sistem shpërndarjeje të kthimit të tokës me një tel të vetëm.

 Shiko edhe 

 Tokëzimi (elektricitet)
 Rryma elektrike

 Referime 

Kategoria:Shpërndarje e rrymës elektrike
Kategoria:Instalime elektrike
Kategoria:Siguri elektrike
Kategoria:IEC 60364