Tokëzimi (elektricitet)

Në inxhinierinë elektrike, tokëzimi ose toka mund t'i referohet tokës referuese - një pikë referimi në një qark elektrik nga e cila maten tensionet, toka - një lidhje direkte me tokën fizike, ose toka e përbashkët - një rrugë e përbashkët kthimi për rrymën elektrike. Toka e përbashkët është pothuajse identike me neutralin - një rrugë kthimi për rrymën elektrike, me një kërkesë shtesë që toka e përbashkët duhet të jetë një rrugë kthimi "e përbashkët". Për të tokëzuar ose për të tokëzuar një objekt do të thotë të lidhësh elektrikisht objektin me tokën, tokën ose tokën e përbashkët.

Teli i tokëzimit, ose teli i tokëzimit, është një tel që lidh një pajisje elektrike nga pjesët e saj përçuese, por normalisht të paenergjizuara, me tokën, tokën ose tokën e përbashkët.

Qarqet elektrike mund të lidhen me tokën për disa arsye. Pjesët përçuese të ekspozuara të pajisjeve elektrike janë të lidhura me tokën për të mbrojtur përdoruesit nga rreziqet e goditjes elektrike. Nëse izolimi i brendshëm dështon, tensione të rrezikshme mund të shfaqen në pjesët përçuese të ekspozuara. Lidhja e pjesëve përçuese të ekspozuara me një tel "tokëzim" i cili siguron një rrugë me impedancë të ulët që rryma të rrjedhë përsëri në neutralin hyrës (i cili është gjithashtu i lidhur me tokëzimin, afër pikës së hyrjes) do të lejojë që ndërprerësit e qarkut (ose RCD-të) të ndërpresin furnizimin me energji në rast të një defekti. Në sistemet e shpërndarjes së energjisë elektrike, një përcjellës mbrojtës i tokëzimit (PE) është një pjesë thelbësore e sigurisë së ofruar nga sistemi i tokëzimit.

Lidhja me tokëzimin gjithashtu kufizon grumbullimin e elektricitetit statik gjatë trajtimit të produkteve të ndezshme ose pajisjeve të ndjeshme ndaj elektrostatikës. Në disa qarqe telegrafike dhe transmetimi të energjisë, vetë toka mund të përdoret si një përcjellës i qarkut, duke kursyer koston e instalimit të një përcjellësi të veçantë kthimi (shih kthimin e tokëzimit me një tel dhe telegrafin e kthimit të tokëzimit).

Për qëllime matjeje, Toka shërben si një referencë potenciali konstante (e arsyeshme) kundrejt së cilës mund të maten potenciale të tjera. Një sistem elektrik tokëzimi duhet të ketë një aftësi të përshtatshme për të mbajtur rrymë për të shërbyer si një nivel referimi i përshtatshëm i tensionit zero. Në teorinë e qarqeve elektronike, një "tokë" zakonisht idealizohet si një burim ose burim i pafund për ngarkesë, i cili mund të thithë një sasi të pakufizuar rryme pa ndryshuar potencialin e tij. Kur një lidhje reale e tokëzimit ka një rezistencë të konsiderueshme, përafrimi i potencialit zero nuk është më i vlefshëm. Do të ndodhin tensione të humbura ose efekte të rritjes së potencialit të tokëzimit, të cilat mund të krijojnë zhurmë në sinjale ose të prodhojnë një rrezik goditjeje elektrike nëse janë mjaftueshëm të mëdha.

Përdorimi i termit tokëzim (ose tokëzim) është aq i zakonshëm në aplikimet elektrike dhe elektronike saqë qarqet në pajisjet elektronike portative, siç janë telefonat celularë dhe media player-at, si dhe qarqet në automjete, mund të flitet se kanë një lidhje "tokëzim" ose tokëzim shasie pa ndonjë lidhje aktuale me Tokën, pavarësisht se "i përbashkët" është një term më i përshtatshëm për një lidhje të tillë. Ky është zakonisht një përçues i madh i bashkangjitur në njërën anë të furnizimit me energji (siç është "plani i tokëzimit" në një qark të shtypur), i cili shërben si rruga e përbashkët e kthimit për rrymën nga shumë komponentë të ndryshëm në qark.

 Shiko edhe 

 Sistemi i tokëzimit
 Inxhinieria elektrike

 Burime 

Kategoria:Rrymë elektrike
Kategoria:Siguri elektrike
Kategoria:Instalime elektrike
Kategoria:Shpërndarje e rrymës elektrike