Chladiaca veža

náhľad|Schéma systému chladiacej veže
Chladiaca veža je zariadenie, inštalované spravidla v tepelných elektrárňach, ale aj v iných priemyselných komplexoch. Slúži k ochladzovaniu použitej chladiacej vody alebo inej kvapaliny na teplotu až 23°C, pre nižšie teploty je potom odporúčaný iný spôsob chladenia. Spravidla ide o veľké komíny, ktoré môžu mať až 100 metrov v priemere.

 Princíp činnosti uzavretého systému chladiacej veže s núteným ťahom 
Pri tomto spôsobe chladenia sa chladená voda nedostáva do priameho kontaktu s okolitým vzduchom a chladiaci okruh môže byť prevádzkovaný ako tlakovo uzavretý. Zohriata voda je privedená potrubím do zväzku tenkostenných rúr inštalovaných do chladiacej veže (rúry môžu byť oceľové – žiarovo zinkované z vonkajšej strany alebo nerezové). V chladiacich rúrkach je voda ochladená a zvyškovým tlakom odvedená z chladiacej veže. Pre dosiahnutie maximálneho chladiaceho výkonu a čo možno najnižších teplôt ochladenej vody je chladiaca veža opatrená kropiaco-sprchovacím okruhom. Tento okruh tvorí záchytná vaňa, z ktorej čerpadlo čerpá Sprinkler vodu do potrubného rozvodu, kde dôjde k jej rozstreknutiu na rúrkové zväzky, po ktorých voda tečie dole späť do záchytnej vane.Zo stien rúrok sa voda odparuje do prúdiaceho vzduchu, ktorý je do chladiacej veže nasávaný axiálnym ventilátorom. Vzduch potom prúdi cez ventilátor preč z chladiacej veže. Uvedeným spôsobom je možné ochladiť chladenú vodu pod teplotu okolitého prostredia (pri teplote vzduchu okolitého prostredia 30 °C – 32 °C je dosiahnuteľná teplota ochladenej vody 23 °C – 25 °C).

 Zdroj 

Kategória:Energetika
Kategória:Chladiace zariadenia
Kategória:Veže