Turčekovský vodovod

Turčekovský vodovod je technická pamiatka v Kremnických vrchoch. Ide o čiastočne podzemnú vodohospodársku stavbu budovanú od 15. storočia ako vodný zdroj pre banské a ďalšie technické účely (pohon strojov) v okolí mesta Kremnica. Dnes napája kaskádu vodných elektrární. 

Vodovod odoberá vodu z prítokov rieky Turiec a ústi do Hrona, čím prekonáva rozvodie medzi povodím Váhu a povodím Hrona. Aj vďaka tomu je považovaný za technický unikát doby, v ktorej vznikol. Už v 14.–16. storočí zásoboval 22 km dlhý Turčekovský vodovod mesto Kremnica 600 litrami vody za sekundu. Význam mal neskôr aj pre železničnú trať Zvolen–VrútkyDnes trať 118 A podľa Trate a TPP ŽSR , keďže napájal parné lokomotívy ťahajúce vlaky v tomto náročnom teréne (približne 170 m3 vody denne).

Stavba dnes pozostáva z vodného privádzača dlhého vyše 13 kmVybrané technické pamiatky na Slovensku (samotný Turčekovský vodovod) a  sústavy 3 energetických stupňov. Každý je tvorený akumulačnou nádržou (slúži na čiastočnú dennú reguláciu), tlakovým privádzačom (oceľové potrubie ø 45–80 cm) a vodnou elektrárňou. Odpad vyššieho stupňa je napojený do akumulačnej nádrže nižšieho stupňa. Stupne boli plánované štyri, III. stupeň však realizovaný nebol.

 História 
 Pôvod 
Napriek tomu, že Ing. Knöpfler v správe o kremnickom baníctve (1904) uvádza, že vodovod vybudovali v 16. storočí Thurzovci a Fuggerovci, možno sa domnievať, že existoval už  skôr, pretože jeho trasa je naznačená i na starších mapách. Predpokladá sa, že mohol byť vybudovaný už v 14. storočí. Iný zdroj určuje dobu vybudovania presnejšie – na roky 1496 až 1507.Slovakia.travel - Turčekovský vodovod - technické pamiatky

Dĺžka prívodného kanála bola 22 km, avšak v roku 1859 bol opustený horný, šesťkilometrový úsek kvôli neekonomickosti prevádzky – poskytoval len málo vody s vysokými nákladmi na údržbu. (Obnovený bol až v rokoch 1966–1969).

 19. storočie 
V 19. storočí bol vodovod tvorený privádzačom dlhým 16 896 m so spádom len približne 50 m – bol vedený po vrstevniciach, aby bola zachovaná čo najväčšia potenciálna energia vody. Šlo o kanál z väčšej časti vykopaný v zemi, po bokoch spevnený guľatinou, dno bolo tvorené ílom. Kanál bol krytý šindľami a zeminou na ochranu proti padajúcemu lístiu a mrazu.

Privádzač bol zakončený nad Kremnickými Baňami (Piargy) do potoka, odkiaľ sa voda rozvádzala prívodnými jarkami k priemyselným zariadeniam (štôlne, stupy, mlyny, papierne...)

 20. storočie 
Na prelome 19. a 20. storočia došlo k útlmu banskej činnosti a väčšina šácht už bola mimo prevádzku. Vodovod napájal niekoľko tovární a iných zariadení a tiež vodné turbíny inštalované v doposiaľ fungujúcich šachtách, prvá v r. 1894 pre šachtu Ludovik a úpravňu Ladislav s výkonom 74 kW. Nasledujúci rok bola uvedená do prevádzky vodná elektráreň v Hornej Vsi s výkonom 110 kW.http://www.ziarskeokolie.sk/kremnica.doc Elektrická energia slúžila na pohon ťažných, čerpacích a ďalších banských strojov.

V roku 1913 bola vybudovaná vodná elektráreň na mieste dnešného II. stupňa s inštalovaným výkonom 110 kW. V máji 1922 bola daná do prevádzky elektráreň IV. stupňa ako vôbec 1. podzemná vodná elektráreň v Európe. Inštalované tu boli tri horizontálne Peltonové turbíny s výkonom po 430 kW.

30. roky priniesli rekonštrukciu celého vodohospodárskeho systému s cieľom zvýšiť výrobu elektrickej energie. Trasa privádzača bola upravená vyrazením niekoľkých štôlní. Boli vybudované akumulačné nádrže, elektráreň I. stupňa a staršie dve boli zrekonštruované.

 Súčasná podoba 
Stavbu dnes tvorí privádzač (pôvodný Turčekovský vodovod), vodné nádrže, tlakové privádzače a elektrárne I., II. a IV. stupňa a dedičná štôlňa odvádzajúca vodu do Hrona.

Celá trasa vrátane upravných vodných tokov až po rieku Hron meria 34 405 m. a má prevýšenie 587 m. Na trase súčasného vodovodu je 9 štôlní, dve akumulačné vodné nádrže (nad Piargami a na Revolte), usadzovacia a vyrovnávacia nádrž pod Kremnicou, tri vodné elektrárne (I. II. a IV. stupňa) a šachta s hĺbkou 245 m.

Dĺžka prívodného vodovodu vrátane vodných tokov od prameňa (Studená dolina) po vyústenie do akumulačnej nádrže nad Piargami je 17 411 m a má prevýšenie 62 m.

 Privádzač 
Prebudovaný historický Turčekovský vodovod dnes tvorí najvyššie položenú časť vodohospodárskeho systému. Ide o betónový plochou klenbou zakrytý kanál lichobežníkového prierezu. Časť privádzača vedie vo vyrazených štôlňach, ktoré na niektorých miestach skracujú trasu pôvodného historického privádzača. Na trase je postavený jeden akvadukt (pred vodnou nádržou nad Piargami).

Na Kremnických Baniach je odbočka do vodojemu pre potreby železničnej stanice. Odber je približne 300 m3.

Parametre(bez pôvodných tokov)
 dĺžka: 13 728 m
 výškový rozdiel: 51,3 m
 sklon
priemer: 3,74 ‰
minimum: 0,85 ‰ – na 8. km
maximum: v štôlňach (skracujú pôvodnú trasu pri rovnakom spáde)
priečny profil
kanál: 100 × 65 cm (v hornej časti), 100 × 85 cm a 120 × 90 cm (v dolnej časti)
akvadukt: 110 × 75 cm. 
 prietok 1,2 m3/s (liminigraf pred nádržou na Piargoch)

 I. stupeň 
I. energetický stupeň začína akumulačnou nádržou nad Piargami, kam vteká Turčekovský vodovod. Na vtoku je ostrohranný prepad a liminigraf (tvoria spolu prietokomer). Nádrž má jalový prepad, dnový výpust a odberné miesto pre elektráreň.

Parametre
 objem 
 hrubý: 23 600 m3
 úžitkový 19 300 m3
 hladina
 maximálna:  (úroveň jalového prepadu)
 minimálna: 

Na akumulačnú nádrž nadväzuje tlakové potrubie ku elektrárni I. stupňa. Je kruhového prierezu, oceľové, nitované. Uložené je pod úrovňou terénu a zasypané.

Parametre
 dĺžka: 864 m
 spád: 61,35 m
 priemer
 hore: 80 cm
 dolu: 70 cm

Na spodnom konci potrubia sa nachádza vodná elektráreň I. stupňa s dvoma Francisovými turbínami a generátormi s výkonom 180 a 380 kW. ktorej odpad ústi do akumulačnej nádrže na Revolte.

 II. stupeň 
Akumulačná nádrž II. stupňa je na Revolte. Má najväčší objem v sústave.

Parametre
objem 
hrubý: 32 600 m3
úžitkový 26 700 m3
hladina
maximálna: 
minimálna: 

Z akumulačnej nádrže vedie tlakové potrubie do elektrárne II. stupňa. Potrubie je rovnakej konštrukcie ako na I. stupni.

Parametre
 dĺžka: 1500 m
 spád: 146,54 m
 priemer
hore: 70 cm
dolu: 65 cm

V elektrárni II. stupňa sú po prestavbe z roku 1937 dve Francisove turbíny a generátory s výkonom 280 a 600 kW. Odpad elektrárne je odvedený do Kremnického potoka.

 III. stupeň 
III. stupeň bol plánovaný, ale nebol vybudovaný. Voda tečie Kremnickým potokom. Hrubý spád III. stupňa by bol 43 m, čo je najmenej zo všetkých stupňov.

 IV. stupeň 
Štvrtý stupeň spracováva najväčší spád, až 244 m. Je odlišný od prvých dvoch stupňov, pretože potrubie nie je uložené šikmo pod terénom, ale zvislo v banskej šachte, a elektráreň sa nachádza v podzemí.

Akumulačná nádrž IV. stupňa sa nachádza tesne pod mestom Kremnica, priamo nad elektrárňou. Nízky objem v porovnaní s ostatnými nádržami je daný stiesnenými pomermi.

Parametre
objem 
hrubý: 4 000 m3
úžitkový 3 250 m3 (750 m3 usadzovacia nádrž)

Z nádrže vedie tlakové potrubie ø 70 cm do vyrovnávacej komory, odkiaľ vedú 2 potrubia banskou šachtou zvislo nadol ku podzemnej elektrárni.

Parametre
 dĺžka: 245 m (2x dilatované)
 spád: 244,32 m
 priemer
hore: 50 cm
dolu: 45 cm

Strojovňa elektrárne IV. stupňa je podzemná, postavená pod šachtou č. 4 v mieste, kde sa šachta križuje s Hlavnou (Ferdinandovou) dedičnou štôlňou. V elektrárni sú inštalované 3 Peltonove turbíny a generátory s výkonmi 370, 380 a 1270 kW.

 Dedičná štôlňa 
Voda z elektrárne odteká Hlavnou dedičnou štôlňou (tiež Hlavná Ferdinandova dedičná štôlňa, Dedičná štôlňa cisára Ferdinanda, Svätokrížska dedičná štôlňa) , ktorú využíva v dĺžke 11,11 km.  Medzi ústím štôlne (nadmorská výška ) a riekou Hron tečie voda otvoreným kanálom dlhým približne 350 m. Kanál ústi do Hrona medzi Žiarom nad Hronom a Šášovským podhradím, na 147,282 riečnom kilometri.

 Prístupnosť pre verejnosť 
Podzemné časti vodného diela nie sú prístupné verejnosti kvôli nevyhovujúcemu ťažnému stroju na šachte 4.

 Energetický význam 
Inštalovaný výkon celej kaskády je 3,46 MW a využíva sa najmä ako zdroj špičkovej energie pre mesto Kremnica – vlastník, Kremnická banská spoločnosť s.r.o., poskytuje špičkovú energiu z elektrární výmenou za základnú. Ročná výroba v kaskáde je približne 16 GWh.

 Referencie 

 Ďalšie zdroje 
 Regula, E.: Jedna z najstarších, Slovenská energetika, 7–8/2006, 29. 3. 2008 dostupný na adrese 
 Mlynka, L., Haberlandová, K.: Technické pamiatky. Dajama 2007
 Mlynka, L.: Ochrana banských technických pamiatok na Slovensku, Študijné zvesti, Alfa, Bratislava, 1988, 1. vyd.

 Externé odkazy 
 Kremnická banská spoločnosť s.r.o.

Kategória:Technické pamiatky na Slovensku
Kategória:Baníctvo