American wire gauge

American wire gauge (AWG - americká káblová miera) je štandardom prierezu neželezných vodičov a káblov používaných v elektropriemysle a v elektronike. Používa sa hlavne v USA a Kanade, ale používajú ho aj ázijskí výrobcovia vodičov a káblov. V Európe sa používa metrický systém podľa IEC 60228.

Vyššie číslo AWG znamená menší priemer vodiča. Takéto označovanie súvisí s výrobou vodiča - postupným tvarovaním. Vodič sa vyrába preťahovaním, alebo valcovaním zo základnej tyče. Každá tvarovacia operácia znamená tenší vodič. Číslo AWG je teda úmerné počtu tvarovacích operácií.

 Vzorec 
Podľa definície AWG číslo 36 má priemer 0.005 palca (inch), a AWG číslo 0000 má priemer 0.46 palca. Pomer medzi týmito dvoma veľkosťami je 92, a medzi nimi je 38 veľkostí, s ekvivalentným pomerom medzi každými susediacimi pármi veľkostí (40 rôznych veľkostí zodpovedá 39 veľkostiam). (Veľkosti s viacerými nulami sa sa označujú aj počtom núl 00000 = 5/0). Potom priemer n AWG drôtu je:

a jeho prierez v palcoch (inch) je:
.
Pre m/0 AWG, použi n = −(m−1) vo vzorci. Napr. pre č. 0000 alebo 4/0, použi n = −3.

Pomer priemerov medzi susediacimi veľkosťami je 39-ta odmocnina z 92, alebo približne 1,122932197. Pomer priemerov s rozdielom AWG čísla 6 (napríklad 12 a 18) je potom 1,1229 na 6 = 2,005. S presnosťou lepšou ako jedno percento, teda dvojnásobnému priemeru zodpovedá drôt s číslom o 6 menším (napríklad 18AWG a 12AWG) a dvojnásobnému prierezu drôt s číslom o 3 menším, lebo 6 = 3 × 2 (dva káble 18AWG majú prierez ako jeden 15AWG ). Pretože odpor závisí priamo úmerne od dĺžky a nepriamo úmerne od prierezu bude mať drôt 15AWG rovnaký odpor ako dvojnásobne dlhý drôt 12AWG. Pretože vodivosť hliníka je 61% vodivosti medi bude mať hliníkový drôt odpor skoro presne taký ako o 2 AWG čísla vyšší medený, pretože pomer prierezov je 62,9% (napr. 20AWG Al a 22AWG Cu).

 Tabuľka AWG a korešpondujúce veľkosti 
Tabuľka ukazuje vzťah AWG, priemeru, prierezu, odporu pre jednojadrové medené vodiče a ich prúdovú zaťažiteľnosť.

 AWG priemer plochaprierez odpormedeného vodiča odpormedeného vodiča prúdové zaťaženieholý, plný, Cu pri 60 °C približný ekvivalentprameňa metricky [palec] (inch)[mm][kcmil][mm²][Ω/ 1 km][Ω/ 1000 stôp (ft)] [A] 0000(4/0)  0.46  11.68  211.6  107  0.16*  0.049*  195   000(3/0)  0.4096  10.4  167.8  85  0.2*  0.062*  165   00(2/0)  0.3648  9.266  133.1  67.4  0.25*  0.077*  145   0(1/0)  0.3249  8.251  105.5  53.5  ~0.3281  ~0.1  125   1  0.2893  7.348  83.69  42.4  0.4*  0.12*  110   2  0.2576  6.544  66.37  33.6  0.5*  0.15*  95   3  0.2294  5.827  52.63  26.7      85  196/0.4 4  0.2043  5.189  41.74  21.2  0.8*  0.24*  70   5  0.1819  4.621  33.1  16.8        126/0.4 6  0.162  4.115  26.3 13.3 0.47*  55   7  0.1443  3.665  20.72  10.5        80/0.4 8  0.1285  3.264  16.52  8.37  2.2*  0.67*  40   9  0.1144  2.906  13.08  6.63        >84/0.3 10  0.1019  2.588  10.38  5.26  3.2772  0.9989  30  <84/0.3 11  0.0907  2.305  8.23  4.17  4.1339  1.26    56/0.3 12  0.0808  2.053  6.53  3.31  5.21  1.588  20   13  0.072  1.828  5.17  2.62  6.572  2.003    50/0.25 14  0.0641  1.628  4.10  2.08  8.284  2.525  15   15  0.0571  1.45  3.26  1.65  10.45  3.184    >30/0.25 16  0.0508  1.291  2.59  1.31  13.18  4.016  10  <30/0.25 17  0.0453  1.15  2.05  1.04  16.614  5.064    32/0.2 18  0.0403  1.02362  1.62  0.823  20.948  6.385    >24/0.2 19  0.0359  0.9116  1.29  0.653  26.414  8.051    <24/0.2 20  0.032  0.8128  1.02  0.518  33.301  10.15    16/0.2 21  0.0285  0.7229  0.81  0.41  41.995  12.8     22  0.0253  0.6438  0.64  0.326  52.953  16.14    7/0.25 23  0.0226  0.5733  0.51  0.258  66.798  20.36     24  0.0201  0.5106  0.40  0.205  84.219  25.67    1/0.5, 7/0.2, 30/0.1 25  0.0179  0.4547  0.32  0.162  106.201  32.37     26  0.0159  0.4049  0.255  0.129  133.891  40.81    7/0.15 27  0.0142  0.3606  0.201  0.102  168.865  51.47     28  0.0126  0.3211  0.160  0.081  212.927  64.9     29  0.0113  0.2859  0.127  0.0642  268.471  81.83     30  0.01  0.2546  0.100  0.0509  338.583  103.2    1/0.25, 7/0.1 31  0.0089  0.2268  0.080  0.0404  426.837  130.1     32  0.008  0.2019  0.063  0.032  538.386  164.1    1/0.2, 7/0.08 33  0.0071  0.1798  0.050  0.0254  678.806  206.9     34  0.0063  0.1601  0.040  0.0201  833  260.9     35  0.0056  0.1426  0.032  0.016  1085.958  331     36  0.005  0.127  0.025  0.0127  1360.892  414.8     37  0.0045  0.1131  0.020  0.01  1680.118  512.1     38  0.004  0.1007  0.016  0.00797  2127.953  648.6     39  0.0035  0.08969  0.012  0.00632  2781.496  847.8     40  0.0031  0.07987  0.010  0.00501  3543.307  1080    
(*)s izoláciou

Stĺpec "približný ekvivalent prameňa metricky" zobrazuje počet vodičov prameňa / priemery vodičov z ktorých sa prameň skladá. Ak kábel je medzi dvoma hodnotami je pri ňom znak <>.
V severoamerickom elektropriemysle sa vodiče väčšie ako 4/0 AWG štandardne udávajú v plošnej miere (kcmil), kde 1 kcmil = 0.5067 mm² (mil, je jednotka dĺžky zodpovedajúca 0.001 palca (inch) - čiže "milli-inch"). 

Mimo Severnej Ameriky, sa vodiče používané v elektropriemysle zvyčajne udávajú ako prierez (plocha) v mm². Toto je definované v norme IEC 60228.

S označovaním AWG v zmysle prierez elektrického vodiča sa u nás môžeme stretnúť aj vo výpočtovej technike.

 Pozri aj 
 Prierezy vodičov podľa IEC 60228
Conductors of insulated cables
 Jednotky SI
 Prepočet priemeru vodiča z AWG na milimetre štvorcové

 Zdroje 

 ICS 29.060.20 Elektrické káble IEC 60228 Conductors of insulated cables

Kategória:Metrológia