Rør-i-rør-system

Et rør-i-rør system er utviklet for å tilfredsstille de tekniske forskriftene til plan- og bygningsloven, som stiller funksjonskrav om utskiftbar og vannskadesikker framføring av vannrør i boliger. Et slikt system består av fire hovedkomponenter; et indre vannrør, et ytre varerør, veggbokser og et fordelerskap. 

 Krav i norsk byggeforskrift 
Rør-i-rør-systemet kom i 1995, og det er et krav om at det skal installeres i alle nye hus som blir bygget, og at det i praksis er det systemet som skal brukes.

Basert på erfaringer med lekkasjer fra tradisjonelle kobberrør mellom 1970 og 1995 kom det i 1997 et krav om at vannrør skulle være enkle å bytte ut etter installasjon. I praksis har dette ført til at rør-i-rør-systemet har blitt en de facto standard.

Uavhengige kontroller har avdekket en del slurv ved installasjon av rør-i-rør-systemer, særlig når det gjelder feilaktig installasjon av klamring og bend.

 Virkemåte 
Vannet renner gjennom det indre vannrøret, som er omsluttet av det ytre varerøret. Deretter legger man rør-i-rør tilbake til et sentralt plassert fordelerskap. I dette skapet ligger rørene til alle boligens tappesteder samlet på ett sted. Ved eventuelle skader og lekkasjer på vannrør, skal varerørene sikre at lekkasjevannet blir sikkert bortledet til fordelerskapet, før det synliggjøres og går videre til rom med sluk i gulvet. Det er en fordel om det ligger en føler fra en automatisk vannstoppventil i området, som stenger vanntilførselen. Ved synlige lekkasjer skal det også være en lett tilgjengelig hovedavstengingsventil, som skal stoppe all vanntilførsel i rørene.

 Installasjon og reparasjon 
På grunn av måten rør-i-rør-systemet er koblet sammen er det mulig å trekke ut og skifte vannrørene uten at vegger eller dører må brytes opp. Det er viktig at varerør klamres godt slik at de sitter fast til bygningskonstruksjonen, men ikke slik at de skades. Dette er helt avgjørende for hvor lett det er å skifte vannrørene. Klamringen bør utføres nær veggbokser og fordelerskap. 

 Trykkstøt 
I tillegg til god klamring av ytterrørene til bygningsmassen er det også viktig med god klamring av fordelere i fordelerskapet for å unngå trykkstøt ved hurtig avstenging av tappearmaturen. Ved installasjon av rør-i-rør systemer anbefales det å bruke trykkstøtdempende armaturer, på den måten unngår man trykkstøt.

 Se også 
 Byggebransjens våtromsnorm

 Referanser 

Kategori:Byggeteknikk
Kategori:Vannforsyning
Kategori:Hus og hjem
Kategori:Rørlegger