चिलर

चिलर तरलबाट ताप हटाउने एक मेसिन हो। ताप हटाउने प्रक्रिया भेपर कम्प्रेसन रेफ्रिजरेसन , एडसोर्प्शन रेफ्रिजरेसन, वा अवशोषण रेफ्रिजरेसन चक्रहरू मार्फत हुन्छ। यस चिसो तरललाई त्यसपछि हिट एक्सचेन्जर  मार्फत प्रवाह गरेर कुनै स्थान वा उपकरणलाई ठन्डा बनाउन सकिन्छ । एक गौण-उत्पादनको रूपमा, रेफ्रिजरेसनले खेर जाने ताप सिर्जना गर्दछ, जुन वातावरणमा उत्सर्जन गर्नुपर्छ, वा अधिक दक्षताका लागि, तताउने उद्देश्यका लागि पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ। भेपर कम्प्रेसन चिलरहरूले विभिन्न प्रकारका कम्प्रेसरहरू प्रयोग गर्न सक्छन्। आज सबैभन्दा प्रचलित हर्मेटिक स्क्रोल, अर्ध-हर्मेटिक स्क्रू, वा सेन्ट्रिफुगल कम्प्रेसरहरू हुन्। चिलरको कन्डेन्सिङ साइड हावा वा पानीद्वारा चिसो गरिन्छ। लिक्विड कुल्ड चिलरलाई प्रायः इन्ड्युस्ड वा फोर्स ड्राफ्ट कुलिङ टावर बाट चिसो गरिन्छ। एब्जर्ब्सन र एड्जर्ब्सन र  चिलरहरूलाई काम गर्न तापको स्रोत चाहिन्छ ।

 एयर कन्डिसनिङमा प्रयोग 
एयर कन्डिसनिङ प्रणालीमा चिसो तरल, प्रायः चिसो पानी, चिलरबाट हिट एक्स्चेन्जरमा (उदाहरण एएचयु, एफसियु) मा प्रवाह गरेर हावालाई चिसो बनाइन्छ। त्यस पानीलाई फेरी चिलरमा प्रवेश गराएर चिसो बनाइन्छ।

चिलरबाट निस्कने चिसो पानीको तापक्रम  हुन्छ, उपयोगमा आवस्यकता अनुसार. आम, चिलरमा चिलरमा पानी १२°से मा प्रवेश हुन्छ र ७°से मा चिसो हुन्छ (निस्कने तापक्रम)।

 उद्योगमा प्रयोग 
आंगहरू
अङ्गुठाकार|लिक्विड कुल्ड चिलरको पुर्जा देखाइएको रेखाचित्र
चिलरका मुख्य घटकहरूः

रेफ्रिजरेसन कम्प्रेसरहरू अनिवार्य रूपमा रेफ्रिजरेन्ट ग्यासका लागि पम्प हुन्। कम्प्रेसरको क्षमता, र चिलर कूलिङ क्षमता, किलोवाट इनपुट (kW) हर्स पावर इनपुट (HP) वा भोल्युमेट्रिक फ्लो (m3/h, ft3/h) मा मापन गरिन्छ। रेफ्रिजरेन्ट ग्यास कम्प्रेस गर्ने संयन्त्र कम्प्रेसरहरू बिच फरक हुन्छ, र प्रत्येकको आफ्नै अनुप्रयोग हुन्छ। सामान्य रेफ्रिजरेसन कम्प्रेसरहरूमा पारस्परिक, स्क्रोल, स्क्रू, वा सेन्ट्रिफुगल समावेश छन्। यी विद्युतीय मोटर, स्टीम टर्बाइन, वा ग्यास टर्बाइनहरूद्वारा संचालित हुन सक्छन्। कम्प्रेसरहरूसँग एक विशिष्ट निर्माताबाट एकीकृत मोटर हुन सक्छ, वा खुला ड्राइभ हुन सक्छ-अर्को प्रकारको मेकानिकल जडानमा जडान गर्न अनुमति दिँदै। कम्प्रेसरहरू या त हर्मेटिक (वेल्डेड क्लोज्ड) वा अर्ध-हर्मेटिक पनि हुन सक्छन्।

 रेफ्रिजरेटर 

भेपर-कम्प्रेसन चिलरले आन्तरिक रूपमा यसको  कार्यशील तरल पदार्थको रूपमा रेफ्रिजरेन्ट प्रयोग गर्दछ। धेरै रेफ्रिजरेन्ट विकल्पहरू उपलब्ध छन्-चिलर चयन गर्दा, उपयोगिताको चिसो तापमान आवश्यकताहरू र रेफ्रिजरेन्टको चिसो विशेषताहरू मेल खाने आवश्यक छ। सञ्चालन तापमान र दबाब महत्त्वपूर्ण मापदण्डहरू हुन् ।

युरोपमा बिक्रि भएका चिलरहरूमा प्रयोग हुने रेफ्रिजरेन्टहरू मुख्यतया R410a (७०%) R407c (२०%) र R134a (१०%) हुन्।

 यो पनि हेर्नुहोस् 

सन्दर्भ सामग्रीहरू

श्रेणी:मेकानिकल इन्जिनियरिङ
श्रेणी:हिटिङ, भेन्टिलेसन एन्ड एयर कन्डिसनिङ