Pemercik bomba

Pemercik bomba adalah komponen utama sistem pemercik yang melepaskan air apabila kesan-kesan hasil suatu kebakaran itu dikesan, misalnya apabila suhu persekitaran melebihi takat yang telah ditetapkan. Pemercik sebegini banyak digunakan di seluruh dunia, dengan lebih dari 40 juta kepala pemercik dipasang dalam bangunan-bangunan setiap tahun. Sebanyak lebih daripada 99% kebakaran dalam bangunan yang dilindungi oleh sistem pemercik yang direka bentuk dan diselenggarakan dengan baik dapat dikawal dengan sendirinya melalui sistem ini.

 Pengendalian 
Setiap kepala pemercik ditutup oleh sama ada sejenis bebuli kaca sensitif kaca (lihat di bawah) atau sambungan logam dwibahagian yang dihubungkan bersama dengan aloi boleh lakur seperti logam Wood (Wood's metal)metal Wood's metal definition at Dictionary.com Unabridged (v 1.1). Dicapai 17 Mei 2008 dan pancalogam lain dengan sama komposisi.Low Melting Point Bismuth Based Alloys . Alchemy Castings product information. Bebuli kaca atau sambungan logam ini menekan kepada penutup paip topi yang bertindak menghalang air mengalir sehingga suhu ambien di sekitar pemercik mencapai takat suhu pengaktifan yang tertentu. Memandangkan setiap pemercik diaktifkan secara bebas apabila mencapai suhu yang telah ditetapkan, bilangan unit pemercik yang beroperasi adalah terhad kepada unit yang berdekatan dengan api, memaksimumkan tekanan air sedia ada pada seluruh titik asal api.


Bebuli ini pecah berikutan pengembangan terma cecair di dalamnya,Sprinkler bulb specifications , Day Impex Ltd. di mana masa yang diperlukan untuk pemecahan tersebut berlaku bergantung kepada suhu yang ditentukan - bebuli ini hanya akan pecah jika suhu persekitaran melebihi takat tersebut. Masa tindak balas dinyatakan sebagai indeks masa tindak balas (response time index, RTI), yang biasanya bernilai antara 35 dan 250 m ½ s ½ , di mana nilai yang rendah menunjukkan tindak balas yang cepat.SFPE (NZ) Technical Paper 95 – 3: Sprinkler response time indices . Society of Fire Protection Engineers, New Zealand Chapter. Mengikut piawai prosedur pengujian (udara suhu 135 °C udara pada halaju 2.5 m/s), bebuli pemercik 68 °C akan pecah dalam masa 7 hingga 33 saat, bergantung kepada RTI. RTI juga boleh dinyatakan dalam unit imperial , di mana 1 kaki ½ s ½  ialah bersamaan dengan 0.55 m ½ s ½ . Kepekaan pemercik boleh terjejas jika unsur habanya telah dicat.
 Suhu siling
maksimum  Peringkat suhu Pengelasan suhu Kod warna (dengan sambungan boleh lakur) Warna cecair alkohol dalam bebuli kaca 100 °F / 38 °C. 135-170 °F / 57-77 °C. Biasa Tidak berwarna atau Hitam Jingga (135 °F / 57 °C) atau Merah (155 °F / 68 °C) 150 °F / 66 °C. 175-225 °F / 79-107 °C. Pertengahan Putih Kuning (175 °F / 79 °C) atau Hijau (200 °F / 93 °C) 225 °F / 107 °C. 250-300 °F / 121-149 °C. Tinggi Biru Biru 300 °F / 149 °C. 325-375 °F / 163-191 °C.Sangat Tinggi Merah Ungu 375 °F / 191 °C. 400-475 °F / 204-246 °C. Teramat Tinggi Hijau Hitam 475 °F / 246 °C. 500-575 °F / 260-302 °C. Ultra TinggiJingga Hitam 625 °F / 329 °C. 650 °F / 343 °C. Ultra TinggiJinggi Hitam
Berdasarkan Jadual 6.2.5.1 Persatuan Perlindungan Kebakaran Kebangsaan Amerika Syarikat 13 Edisi tahun 2007 yang menunjukkan suhu siling maksimum, suhu pengendalian nominal pemercik, warna bebuli atau sambungan dan pengelasan suhu.

 Rujukan 

 Pautan luar 
 A Historical Perspective on the Evolution of Storage Sprinkler Design