Pravalos ir revizijos

Pravalos ir revizijos – tai įtaisai, kurie yra reikalingi užsikimšusiems nuotakų šalintuvams išvalyti.  STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai"Jos skiriasi padėtimi – pravalos yra horizontalios, o revizijos yra vertikalios. 

Pagal tai, kad jų padėtys skirtingos – skiriasi ir panaudojimo priežastys. Vamzdynai dažniau užsikemša tose vietose, kur prie nuotekų yra prijungti keli sanitariniai prietasai (vamzdyno išsišakojimai), arba nuotekų vamzdynuose yra posūkių, tad šiais atvejais privaloma montuoti pravalas. Išskyrus tuos atvejus, jei pačiame prietaise yra valymo anga.Pastatų santechnika. Pastatų nuotakynas. Mokomoji knyga. Gražina Žibienė. Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008. 41p

Pravalos montuojamos grindyse ar viš jų esančiuose nuotekų vamzdžiuose.

Revizijos montuojamos nuotekų stovuose, kad juose susikaupusias užsikimšusias nuotekas galima būtų pašalinti. Stovai yra tiesiami atvirai šalia sienų, kolonų arba paslėptai sienų šachtose, paliekant prieinamus revizijų dangtelius, kad susikaupusias nuotekas galima būtų išvalyti.

Šios jungtys nuotakinių vamdžių sistemoje gali būti skirtingų rūšių. Šiuo metu efektyviausios ir dažniausiai naudojamos su užsukamu dangteliu ir su užkemšamu dangteliu, kuris pritvirtinamas varžtais.https://www.loro.de/produktfinder/stahlabflussrohre/reinigungsrohre/index.php?id=233&artikelnr=00550.200X
kairėje|miniatiūra|200px|Nuo stogų lietaus surinkimo sistemoje įmontuota revizija užsukamuoju dangteliu.

Šių įtaisų sandarumas turi atitikti 0,5 Bar slėgį pagal DIN EN 1610 standartą.https://www.funkegruppe.de/markenbereiche/ctrl/as/cp/bereich/coex-2000/produkte/funke-kg-reinigungsrohr-dnod-110-160.html 

Pravala ir revizija gali būti prijungiami prie įvairaus diametro vamzdžio DN90 - DN400.https://www.ostendorf-kunststoffe.com/suchergebnisse?searchword=Reinigungsrohr&searchphrase=all 

Dėl šių įtaisų formos yra patogu susikaupusius nešvarumus vamzdžiuose išvalyti su specialia valymo įranga. Taip pat per šią angą gali būti atliekami vamzdžių bandymai bei matavimai.https://cdn.hornbach.de/data/shop/D04/001/780/497/950/41/0267287_Doc_01_DE_20210429134750.pdf 

Pravalos ir revizijos gali būti gaminamos iš skirtingų medžiagų priklausomai nuo panaudojimo būdo ir vietos. Vidaus nuotekoms dažniausiai gaminamos iš PP (polipropileno) medžiagos, o lauko nuotekoms naudojamas PVC (polivinilchloridas). Plastikas atlaiko iki 90-95oC temperatūros.https://www.funkegruppe.de/fileadmin/pdf/Prospekte_DE/Funke-Kunststoffe-KG-Reinigungsrohr-Prospekt-10-2020.pdf Nerūdijančio plieno pravalos yra rečiau naudojamos, bet jos atlaiko iki 450oC temperatūros.

 Montavimas 
kairėje|miniatiūra|200px|Lauke sumontuoto lietvamzdžio su revizija ir namo sienos pjūvio schema.
miniatiūra|150px|Nerūdijančio plieno revizija užkemšamuoju dangteliu.
Paveikslėlyje pateikiami montavimo įtaisai:

1.    Nerūdijančio plieno revizija;

2.    Nerūdijančio plieno vamzdžio sujungimas;

3.    Nerūdijančio plieno vamzdis;

4.    Nerūdijančio plieno vamzdžio apkaba;

5.    Nerūdijančio plieno apsauginis laikiklis. 

Taip pat revizijos sumontavimo kokybė priklauso ir nuo šalia esančių medžiagų – sienos konstrukcijos, šilumos izoliacijos, sienos tinkavimo bei dažymo.https://www.sita-bauelemente.de/produkte/variante/SitaPipe_Edelstahl_Reinigungsrohr/

 Šaltiniai 

Kategorija:Kanalizacija