단선 결선도

전력공학에서 단선 결선도(單線結線圖, single-line diagram, SLD) 또는 일선 결선도(one-line diagram)는 전력 시스템의 가장 단순한 상징적 표현이다. 도면의 단일 선은 일반적으로 하나 이상의 물리적인 전기 전도체에 해당한다. 직류 시스템에서 선은 공급 및 귀환 경로를 포함하며, 삼상 시스템에서 선은 세 상 모두를 나타낸다 (도체는 교류 회로의 특성상 공급 및 귀환 모두를 담당한다).

단선 결선도는 전력 흐름 연구에서 가장 많이 응용된다. 회로 차단기, 변압기, 커패시터, 모선 및 도체와 같은 전기 요소는 표준화된 회로 기호로 표시된다. 세 상 각각을 별도의 선이나 단자로 나타내는 대신, 하나의 도체만 표시된다.

이는 시스템 구성 요소 간의 전력 흐름 경로를 그래픽으로 나타내는 블록 다이어그램의 한 형태이다. 도면의 요소는 전기 장비의 물리적 크기나 위치를 나타내지는 않지만, 개폐장치 또는 기타 장치와 동일한 왼쪽에서 오른쪽, 위에서 아래 순서로 도면을 구성하는 것이 일반적인 관례이다. 단선 결선도는 PLC 제어 시스템의 도관 경로에 대한 높은 수준의 보기를 표시하는 데에도 사용될 수 있다.

 모선 
단선 결선도의 선은 시스템 내의 "전기적으로 구별되는" 지점(즉, 그들 사이에 0이 아닌 온저항이 존재하는 지점)인 노드를 연결한다. 충분히 큰 시스템의 경우, 이러한 지점은 물리적인 모선을 나타내므로 도면 노드는 종종 모선이라고 불린다. 모선은 전력이 시스템으로 주입되거나(예: 발전기) 소비되는(전기 부하) 위치에 해당한다. 각 모선의 정상 상태는 전압 페이저로 특징지을 수 있으며, 시스템 상태는 모든 모선의 전압 페이저 벡터로 정의된다. 물리적 시스템에서 상태는 전력 계통 상태 추정을 통해 계산되며, 20세기 말부터 이 과정은 페이저 측정 장치를 사용한 직접적인 동시 측정(동기 페이저)을 포함한다.

 균형 시스템 
삼상 전력 시스템 이론에 따르면, 세 상 각각의 부하가 균형을 이루는 한, 시스템은 모든 단일 상에 의해 완전히 표현될 수 있으며(소위 상당 해석), 계산이 수행될 수 있다. 전력 공학에서 이 가정은 종종 유용하며, 세 상 모두를 고려하는 것은 더 많은 노력이 필요하지만 잠재적 이점은 거의 없다. 중요하고 빈번한 예외는 시스템의 한두 상에만 발생하는 비대칭 고장이다.

단선 결선도는 일반적으로 퍼센트 임피던스법과 같은 다른 표기법 간략화와 함께 사용된다.

단선 결선도 사용의 보조적인 이점은 더 단순한 다이어그램이 경제적 정보와 같은 비전기적 정보를 포함할 수 있는 더 많은 공간을 남긴다는 것이다.

 불균형 시스템 
대칭좌표법을 사용할 때, 양상, 음상 및 영상 시스템 각각에 대해 별도의 단선 결선도가 작성된다. 이는 다상 시스템의 불균형 조건 분석을 단순화한다. 다른 상 시퀀스에 대해 다른 임피던스를 갖는 항목이 다이어그램에 식별된다. 예를 들어, 일반적으로 발전기는 다른 양상 및 음상 임피던스를 가지며, 특정 변압기 권선 연결은 영상 전류를 차단한다. 불균형 시스템은 각 시퀀스에 대한 세 개의 단선 결선도로 분해될 수 있으며, 시스템의 각 부분에서 불균형 구성 요소가 어떻게 추가되는지 보여주기 위해 상호 연결된다.

 같이 보기 
 전기도면

 각주 

 출처 



분류:다이어그램
분류:배전