IEC 60906-1

IEC 60906-1 (IEC 지정 "Type N")은 "많은 국가가 가까운 미래에라도 국가 표준으로 받아들일 수 있는 안전하고 작고 실용적인 16 A 250 V AC 플러그 및 소켓 시스템에 대한 표준을 제공"하기 위해 고안된 국제 표준이다. 이 표준은 1986년 국제전기기술위원회에서 처음 발표되었으며, 현재 버전은 2009년에 발표된 ed2.0이다. 1937년에 표준화된 10 A 250 V AC용 스위스 SN 441011 T12 플러그와 거의 동일하지만, 치수가 약간 다르고 극성이 반대다. (IEC 60906-1 소켓이 상단에 보호 접지 도체를 가지고 있다면, 활선 도체는 오른쪽에 있고 중성 도체는 왼쪽에 있다.)

 현재 남아프리카 공화국과 파라과이만이 IEC 60906-1을 기반으로 한 표준을 도입했으며, 남아프리카 공화국에서만 이 유형의 소켓 설치가 의무화되었다. 브라질은 이를 NBR 14136 표준의 기초로 사용했지만, 이는 IEC 60906-1과 완전히 호환되지 않는다. 2017년 유럽 연합 (EU)은 EU 내에서 가정용 플러그 및 소켓 시스템의 조화를 반대하는 권고를 발표했다.

특징
섬네일|SANS 164–2 3핀 플러그, 국제 IEC 60906-1 표준을 완벽히 준수

IEC 60906-1 플러그 및 소켓은 16 A, 250 V AC 정격이며 200 V에서 250 V AC 사이의 공칭 전압을 갖는 배전 시스템에 사용하도록 고안되었다. IEC 60906-1은 클래스 I 기기용 3핀 커넥터와 클래스 II 기기용 2핀 버전을 모두 정의한다. (표준의 초판에서 정의된 클래스 0 기기용 추가적인 타원형 2핀 커넥터는 구현되지 않았고 현재 2판에는 더 이상 나타나지 않는다.)

IEC 60906-1 플러그는 16 A 정격의 다른 유럽 플러그보다 작으며, 2.5 A 유럽 플러그보다 약간 클 뿐이고 훨씬 더 안정적인 접촉을 제공한다. 소켓은 Schuko 또는 BS 1363 소켓 하나가 차지하는 공간에 두 개를 설치할 수 있을 만큼 작다.

소켓은 호환되지 않는 플러그를 배제하기 위해 10 mm 깊이의 오목한 부분 또는 12 mm 높이의 림을 가지고 있다. 이는 활선 및 중성 핀보다 보호 접지 핀이 먼저 접촉하도록 보장한다. 소켓은 활선 및 중성 구멍에 셔터를 갖추어야 한다.

대부분의 기존 유럽 시스템(Schuko 등)과 동일한 19 mm 핀 간격을 사용하므로, 전통적인 플러그와 IEC 60906-1 클래스 I 및 II 플러그를 모두 수용할 수 있는 소켓을 설계하여 새 시스템으로 원활하게 전환할 수 있다. 그러나 IEC 60906-1 표준은 다중 표준 소켓 사용을 명시적으로 권장하지 않으며, 그러한 소켓이 다른 국가의 플러그와 함께 사용될 때 안전 문제를 일으킬 가능성이 있다고 주장한다.

치수
IEC 60906-1 플러그는 유럽 플러그와 크기와 모양이 유사하며, 전면 프로필은 평평한 육각형이다. 너비는 35.5 mm이다. 3핀 클래스 I 플러그는 높이가 17 mm인 반면, 2핀 클래스 II 플러그는 높이가 14 mm이다(유럽 플러그와 유사). 평행한 측면은 26 mm 떨어져 있으며, 두 쌍의 측면은 서로 직교한다. 슈코 및 유럽 플러그와 마찬가지로, 활선 및 중성 핀은 길이가 19 mm이고 중심 간격이 19 mm이다. 핀의 직경은 4.5 mm로, 슈코 (⌀4.8 mm)와 유럽 플러그 (⌀4.0 mm)의 중간이다. 유럽 플러그와 공통적으로 활선 및 중성 핀의 베이스 주위에 절연 슬리브가 있다. 3핀 버전은 활선 및 중성 핀과 동일한 길이와 직경의 둥근 보호 접지 핀을 가지고 있지만, 절연 슬리브는 없다. 보호 접지 핀의 중심은 활선 및 중성 핀 사이의 중심점에서 3 mm 오프셋되어 있다.

채택 국가
남아프리카 공화국 SANS 164-2 표준

남아프리카 공화국은 SANS 164–2로 IEC 60906-1 플러그 및 소켓을 자체 국가 표준에 통합한 유일한 국가였다. SANS 164-2는 2013년에 기존 SANS 164-1 (BS 546 기반)을 대체하여 선호 표준이 되었지만, 남아프리카 표준국 (SABS) 전기 기술 표준 개발 관리자에 따르면 새 플러그 및 소켓은 "20년 이상 매우 긴 도입 기간"을 가질 것이라고 한다.

브라질 NBR 14136 표준

브라질 국립 계측 표준 및 산업 품질 연구소에 따르면, 브라질 기술 표준 협회는 "1980년대에 IEC 60906-01을 기반으로 한 국제 표준 초안을 기반으로 플러그 및 소켓에 대한 표준 제정을 논의하기 시작했다. 이는 1998년 7월에 ABNT NBR 14136 규범의 발표로 플러그 및 소켓 제조업체와 전기 및 전자 장비 제조업체의 광범위한 참여로 마무리되었다."

IEC 60906-1과 여러 비준수 문제가 있다. 브라질은 127 V와 220 V 전원 공급 장치를 모두 사용하며, 많은 경우 같은 도시 심지어 같은 가구에서도 이들을 사용할 수 있다. 따라서 저전압용으로 IEC 60906-2 표준을 사용하는 대신 NBR 14136을 둘 다에 사용한다. 브라질의 많은 장치가 자동으로 또는 스위치 전환을 통해 127 V와 220 V를 모두 지원하기 때문이다. IEC 60906-1은 4.5 mm 핀이 있는 단일 16 A 정격을 지정하는 반면, NBR 14136은 10 A 및 20 A 정격을 모두 가지고 있으며, 10 A 플러그는 핀 직경이 4 mm이고, 20 A 플러그는 4.8 mm이다. NBR 14136은 구멍에 셔터를 요구하지 않는데, 이는 IEC 60906-1과의 추가적인 비준수 사항이다. 10 A 소켓은 10 A 플러그와 유럽 플러그만 허용하며, 20 A 소켓은 10 A 및 20 A 플러그, 그리고 유럽 플러그를 모두 허용한다.

파라과이

2022년 11월, 파라과이 국립 기술, 표준 및 계측 연구소(INTN)는 IEC 표준을 국가 표준 PNA-IEC 60906-1으로 채택했다. 처음에는 적용이 자발적이지만, 미래의 어느 시점에는 의무화될 계획이다. 남아프리카 공화국과 마찬가지로 파라과이는 변경 없이 IEC 표준을 채택했으며, 따라서 16 A 정격 소켓과 플러그는 단일 크기만 있고 소켓은 활선 및 중성 핀용 셔터가 있어야 한다.

 현재 파라과이에서 이 유형의 소켓이 일반적으로 설치되었다는 징후는 없다.

유럽 연합에서의 수용 가능성
섬네일|right|현재 유럽에서 사용되는 AC 전원 플러그 유형.
1990년대에 EU는 CENELEC에 유럽을 위한 조화된 플러그 및 소켓 시스템을 고안하도록 요청했다. 1995년에 CENELEC 대표단이 수용 가능한 해결책에 합의할 수 없어 그 시도는 중단되었고, CENELEC은 유럽의 가구, 사무실 및 공장을 공통 표준으로 전환하는 데 약 1250억 달러가 소요될 것으로 예측했다.

유럽 연합 집행위원회가 EU 전체에 걸쳐 공통 시스템을 도입해야 한다는 제안에 대해, 위원회의 규제 적합성 및 성능(REFIT) 프로그램은 2017년에 권고안을 발표했다. REFIT은 "유럽에서 플러그 및 소켓 시스템의 조화는 국가 배선 법규에 변경을 도입함으로써 중요한 전환 기간(75년 이상)을 가질 것"이며, "오래된 소켓(및 사용 중인 가전 제품의 해당 플러그)을 교체"하는 비용이 1000억 유로로 추정되며, "약 700,000톤의 전기 폐기물을 생산하여 엄청난 환경 영향을 초래할 것"이라고 밝혔다. REFIT은 유럽에서 플러그 및 소켓 시스템을 조화시키지 않을 것을 권고한다.

전통적인 시스템과의 비교
섬네일|right|BS 1363 (상단) & Schuko (하단) 플러그 – 모두 IEC 60906-1 플러그보다 훨씬 크다
최신 사출성형 기술은 각각 20세기 초중반에 설계된 Schuko 및 BS 1363 시스템보다 더 작으면서도 견고하고 안전한 플러그를 가능하게 한다.

BS 1363
IEC 60906-1과 BS 1363 시스템은 플러그와 소켓이 극성을 가지며, 소켓이 활선 및 중성 핀용 셔터를 갖추어야 한다는 점에서 몇 가지 공통적인 안전 기능을 가지고 있다. IEC 60906-1 플러그는 최대 16 암페어 정격인 반면, 더 큰 BS 1363 플러그는 13 암페어 정격이다. 퓨즈가 없는 IEC 60906-1은 연결된 유연한 코드를 보호하기 위해 플러그에 적절한 정격 퓨즈를 요구하는 영국 법률과 호환되지 않는다.

슈코
섬네일|right|슈코 플러그가 CEE 7/1 접지되지 않은 소켓에 부분적으로 삽입된 모습. 활선 핀이 노출된 상태로 접촉되어 있다. 접지 접점은 연결되지 않았다.
IEC 60906-1 시스템은 현재 유럽 대부분과 아시아의 상당 지역에서 사용되는 Schuko 및 프랑스 시스템에 비해 다음과 같은 장점이 있다.

 슈코 플러그가 더 크다. 소켓으로 들어가는 면적은 IEC 60906-1 플러그의 약 두 배다 (슈코의 경우 약 10 cm2, 접지된 IEC 60906-1 플러그의 경우 약 4.6 cm2, 비접지 IEC 60906-1 플러그의 경우 3.8 cm2).
 보호 접지 접점이 없는 일반적인 2핀(비접지) 소켓에 슈코 플러그가 있는 클래스 I(접지) 장비를 삽입할 때 감전 위험이 발생할 수 있다. 이는 예를 들어 CEE 7/1 비접지 소켓의 경우일 수 있으며, 이 소켓은 대부분의 국가에서 단계적으로 폐지되었거나 현재 폐지 중이다. 또한 덴마크, 인도, 이스라엘, 태국과 같은 일부 국가에서 표준으로 남아 있는 소켓의 경우에도 마찬가지다.

프랑스 시스템(Type E)은 이러한 문제들을 모두 공유한다.

+ SN 441011의 소켓 형태  단상,접지됨  삼상,접지됨 10 A rahmenlos|104x104px타입 13  rahmenlos|104x104px타입 15 16 A rahmenlos|104x104px타입 23  rahmenlos|104x104px타입 25

스위스 플러그

접지된 IEC 60906-1 플러그 (IEC 명칭 "Type N")는 1937년에 설계된 스위스 SN 441011 타입 12 플러그 (IEC 명칭 "Type J")와 유사하게 생겼다. 그러나 후자는 핀 직경이 더 작고 (4.0 mm), 접지 핀이 더 많이 오프셋되어 있으며 (5 mm), 10 A로만 정격되고 극성이 뒤집혀 있다. 따라서 이 접지된 3핀 플러그들 사이에는 호환성이 없다.

두 가지 플러그 시스템 유형은 IEC 60906-1 플러그 (2핀 비접지 및 3핀 접지 모두)가 항상 부분적으로 슬리브가 있는 활선 및 중성 핀을 가지도록 정의된 반면, 스위스 타입 11 (비접지) 및 타입 12 (접지) 플러그는 이전에는 부분적으로 슬리브가 없는 핀을 가질 수 있었다는 점에서도 다르다. 그러나 2013년부터는 전기 충격 위험을 줄이기 위해 부분적으로 슬리브가 있는 활선 및 중성 핀을 가진 타입 11 및 12 플러그만 스위스에서 수입 및 유통이 허용된다.

이탈리아 플러그

IEC 60906-1은 이탈리아 플러그 CEI 23-50 10 A ("Type L")와 유사하며, 평평한 육각형 모양의 동일한 전면 프로필과 활선 및 중성 핀의 동일한 위치 (중심 간격 19 mm)를 가지고 있다. 그러나 Type L 10 A의 핀은 직경이 4 mm (유럽 플러그와 동일)이고 접지 핀은 다른 두 핀과 일직선으로 배열되어 있어 (오프셋 없음) 이탈리아 플러그는 무극성이다. 또한 이탈리아 플러그는 최대 10 암페어 정격인 반면 (다른 호환되지 않는 크기의 16 암페어 버전이 존재하지만), IEC 60906-1 플러그는 16 암페어 정격이다.

 같이 보기 
 콘센트
 유럽 플러그


 각주 

 참고자료 
 IEC 60906-1 가정용 및 유사 용도의 플러그 및 소켓-아웃렛 IEC 시스템 - 제1부: 플러그 및 소켓-아웃렛 16 A 250 V a.c.
 브라질 표준 NBR 14136, 2001년 7월.
 남아프리카 표준 SANS 164-2:2006.

 외부 링크 
 World plugs - 전 세계에서 사용되는 플러그, 소켓 및 전압에 대한 정보 , IEC

분류:IEC 60906