전기도관

전기도관(electrical conduit)은 건물이나 구조물의 전기 배선을 보호하고 라우팅하는 데 사용되는 튜브이다. 전기도관은 금속, 플라스틱, 섬유 또는 구운 점토로 만들어질 수 있다. 대부분의 도관은 단단하지만 유연한 도관은 일부 목적으로 사용된다.

전기도관은 일반적으로 전기 장비 설치 현장에서 전기기술자가 설치한다. 용도, 형태 및 설치 세부 사항은 미국 전기 규정(NEC) 및 기타 건물 규정과 같은 배선 규정에 의해 지정되는 경우가 많다.

 유형 
덕트 시스템은 벽 두께, 기계적 강성, 튜빙 재질을 기준으로 분류됩니다. 일반적으로 금속 파이프와 비금속 파이프로 나눌 수 있습니다.

 금속 
강성 금속 도관(RMC)은 일반적으로 코팅 강철, 스테인리스 강철 또는 알루미늄으로 만들어진 두꺼운 벽의 나사산 파이프입니다.

아연 도금 강관(GRC)은 나사산을 만들 수 있을 만큼 두꺼운 벽을 가진 아연 도금 강관입니다. 일반적으로 상업 및 산업용 건물에 적용됩니다. 이는 전선과 커넥터를 보호하도록 설계되었습니다.

중간 금속 전선관(IMC)은 EMT보다 무겁지만 RMC보다 가벼운 강철 전선관입니다. 스레드 처리를 수행할 수 있습니다.

전기 금속 전선관(EMT)은 때때로 얇은 벽 튜브라고도 하며, GRC보다 저렴하고 가볍기 때문에 아연 도금 강성 전선관(GRC) 대신 자주 사용됩니다. EMT 자체에는 나사산이 없지만 나사산이 있는 부속품을 클램프로 고정하여 사용할 수 있습니다. 길이가 다른 도관은 클립온 피팅을 통해 서로 연결되고 장비에 연결됩니다. GRC와 마찬가지로 EMT는 주거용보다는 상업용, 산업용 건물에서 더 흔합니다. EMT는 일반적으로 코팅된 강철로 만들어지지만 알루미늄으로 만들어질 수도 있습니다.

알루미늄 도관은 아연 도금 강철 도관과 유사하며, 더 높은 내식성이 요구되는 상업 및 산업 분야에서 자주 사용되는 단단한 튜브입니다.

 비금속 
PVC 도관은 강철 도관 소재에 비해 무게가 가장 가벼운 것으로 꾸준히 평가되고 있으며, 일반적으로 다른 형태의 도관보다 비용이 저렴합니다. 북미 전기 실무에서 PVC 도관은 13가지 크기와 벽 두께로 제공되며, 얇은 벽 종류는 콘크리트에 직접 매설하는 데만 적합하고 두꺼운 벽 종류는 직접 매설 및 옥외 프로젝트에 적합합니다. 다양한 금속 배관용 피팅 대부분은 PVC로도 제공됩니다. 이 플라스틱 소재는 습기를 밀어내고 많은 부식성 물질에 대한 저항성이 있지만, 튜브는 전도성이 없으므로 각 도관을 통해 추가 접지선을 끌어야 합니다. PVC 도관은 특별히 설계된 가열 도구를 사용하여 현장에서 가열하고 구부릴 수 있습니다.

강화 열경화성 수지 도관(RTRC)이나 유리 섬유 도관은 금속 도관에 비해 가벼워서 노동 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. 때때로 FRE라고도 하는데, 이는 "유리섬유 강화 에폭시"의 약자입니다. 하지만 이 용어는 FRE Composites의 법적 등록 상표입니다. 강성 비금속 도관(RNC)은 나사산이 없는 비금속의 매끄러운 벽면 튜빙입니다.

전기용 비금속 튜빙(ENT)은 습기 방지 및 난연성이 있는 얇은 벽의 골판지 튜빙입니다. 유연하고 손으로 구부릴 수 있으며 일반적으로 유연하지만 액세서리는 유연하지 않습니다. 물결 모양이라 나사산이 없지만, 일부 부속품에는 나사산이 있을 수 있습니다.

LSZH 도관(저연성 무할로겐 도관): 이 새로운 유형의 전기 도관은 일반적으로 PP나 PE와 같은 플라스틱으로 만들어집니다.

업계에서는 이를 여러 가지 이름으로 부르는데, 다음 표에 요약되어 있습니다.

저연성 할로겐 덕트 용어 비교표

LSZH 전선관 산업 약어 목록약어의미LSZHLow smoke, zero halogen(저연성 무할로겐)LSFLow smoke, fume(낮은 연기)LSOH (LS0H)Low smoke, zero (0) halogen(저연성 무할로겐)LSHF(LSFH)Low smoke, halogen-free(free halogen) (저연성 무할로겐)LSNHLow smoke, non-halogen(저연성, 할로겐 프리)NHFRNon-halogen, flame retardant(할로겐 프리 난연제)HFFRHalogen-free, flame retardant(할로겐 프리 난연제)ZHFRZero Halogen, Flame Retardant(할로겐 프리 난연제)OHLSZero Halogen, Flame Retardant(할로겐 프리 난연제)HFTHalogen Free and Flame Retardant, Temperature Resistant(할로겐 무함유, 난연성, 고온 내구성)RKHFRK means wall thickness, Halogen Free (RK는 벽 두께, 할로겐 프리)

 외부 링크 
 Conduit definition
 How to Bend Conduit Using a Pipe Bender

분류:케이블