미국 전선 규격

미국 전선 규격(American wire gauge, AWG), 혹은 브라운 & 샤프 전선 규격(Brown & Sharpe wire gauge)은 1857년부터 미국과 캐나다에서 주로 사용된 고체 도선의 지름과 단면적에 대한 표준 규격 체계이다.ASTM Standard B 258-02, Standard specification for standard nominal diameters and cross-sectional areas of AWG sizes of solid round wires used as electrical conductors, ASTM International, 2002 규격의 단면적은 전류량을 결정하는 중요한 요소이다.

철강 산업에서는 AWG 대신 다른 규격을 선호한다. 대표적으로 워시번 & 모엔(Washburn & Moen, W&M) 전선 규격, US 스틸(US Steel) 전선 규격, 그리고 악기용 강선 규격이 있다.

AWG는 숫자가 커질수록 전선의 지름이 작아지는 특징이 있다. 이는 특정 규격의 전선을 만들기까지 반복되는 드로잉(drawing) 공정의 횟수에서 유래되었다. 예를 들어, 매우 가는 전선인 30 AWG를 만들기 위해서는 0 AWG 전선보다 더 많은 드로잉 과정을 거쳐야 한다.

AWG가 도입되기 전에는 전선 제조업체마다 규격이 달라 불편함이 많았으나, AWG의 도입으로 표준화가 이루어져 용도에 맞는 전선을 쉽게 선택할 수 있게 되었다.

AWG는 고체 도선의 규격을 정하는 데 사용된다. 연선의 경우, 전류 용량과 전기 저항을 결정하는 도선의 총 단면적을 기준으로 AWG가 결정된다. 연선은 여러 가는 선을 꼬아 만든 형태이기 때문에, 동일한 AWG의 단일 도선보다 지름이 더 크다.

또한 AWG는 작은 크기의 바디 피어싱 액세서리 크기를 표시하는 데도 자주 사용된다. 금속이 아닌 소재의 액세서리에도 적용되지만,SteelNavel.com Body Piercing Jewelry Size Reference — illustrating the different ways that size is measured on different kinds of jewelry 금속 주사 바늘의 경우에는 바늘 전용 규격이 따로 사용된다.

공식
이 비율의 6제곱이 2와 매우 가까운 수치인 것The result is roughly 2.0050, or one-quarter of one percent higher than 2을 바탕으로, 실제 현장에서는 다음과 같은 경험 법칙을 유용하게 사용한다.
 전선의 지름이 2배로 늘어나면, 이에 해당하는 AWG는 6만큼 감소한다. (예를 들어, AWG 2번 전선의 지름은 8번 전선의 2배이다.)
 전선의 단면적이 2배로 늘어나면, 이에 해당하는 AWG는 3만큼 감소한다. (예를 들어, AWG의 14번 전선 두 개는 11번 전선 한 개와 그 단면적이 거의 같다.)

또한, 규격 번호가 10만큼 감소한 경우, 예를 들어 10번에서 1/0로 감소했다면, 이는 면적과 무게를 대략 10배로 증가시키고 저항을 대략 10분의 1로 감소시킨다. 알루미늄선의 전도율은 구리선의 약 61% 정도이므로, 두 단계 밑의 AWG를 가진 구리선과 같은 저항도를 갖는다. (이 구리선은 면적은 알루미늄의 62.9%정도이다.)

AWG 전선 크기 규격표
아래 표는 플라스틱 절연체 기준으로 다양한 전선 규격의 저항도와 허용 전류(전류 용량)을 포함한 자료를 보여준다. 아래 표에서 지름 정보는 단선 전선에 한해 적용된다. 연선은 상응하는 구리 단면적을 계산하여 측정한다. 용단 전류(Fusing current)는 주위 온도가 섭씨 25도일 때를 기준으로 측정된다. 아래 테이블은 DC 또는 60Hz이하 주파수의 AC를 가정한 것으로, 표피 효과(skin effect)는 고려하지 않는다. 전선의 회전은 비절연 전선의 상한치를 기준으로 한다.
AWG지름감은 횟수단면적구리 선단위길이당 저항Figure for solid copper wire at 68 °F, (Not in accordance to NEC Codebook 2014 Ch. 9, Table 8) computed based on 100% IACS conductivity of 58.0 MS/m, which agrees with multiple sources:

  (although the ft/m conversion seems slightly erroneous)
 Belden Master Catalog, 2006, although data from there for gauges 35 and 37–40 seems obviously wrong.High-purity oxygen-free copper can achieve up to 101.5% IACS conductivity; e.g., the Kanthal conductive alloys data sheet lists slightly lower resistances than this table.온도별 허용용량(ampacity)용단 전류Computed using equations from 60 °C75 °C90 °CPreeceOnderdonk(in)(mm)(per in)(per cm)(kcmil)(mm2)(mΩ/m)(mΩ/ft)(A)~10 s1 s32 ms0000 (4/0)0.460011.6842.170.8562121070.16080.049011952302603.2 kA33 kA182 kA000 (3/0)0.409610.4052.440.96116885.00.20280.061801652002252.7 kA26 kA144 kA00 (2/0)0.36489.2662.741.0813367.40.25570.077931451751952.3 kA21 kA115 kA0 (1/0)0.32498.2513.081.2110653.50.32240.098271251501701.9 kA16 kA91 kA10.28937.3483.461.3683.742.40.40660.12391101301451.6 kA13 kA72 kA20.25766.5443.881.5366.433.60.51270.1563951151301.3 kA10.2 kA57 kA30.22945.8274.361.7252.626.70.64650.1970851001151.1 kA8.1 kA45 kA40.20435.1894.891.9341.721.20.81520.2485708595946 A6.4 kA36 kA50.18194.6215.502.1633.116.81.0280.3133795 A5.1 kA28 kA60.16204.1156.172.4326.313.31.2960.3951556575668 A4.0 kA23 kA70.14433.6656.932.7320.810.51.6340.4982561 A3.2 kA18 kA80.12853.2647.783.0616.58.372.0610.6282405055472 A2.5 kA14 kA90.11442.9068.743.4413.16.632.5990.7921396 A2.0 kA11 kA100.10192.5889.813.8610.45.263.2770.9989303540333 A1.6 kA8.9 kA110.09072.30511.04.348.234.174.1321.260280 A1.3 kA7.1 kA120.08082.05312.44.876.533.315.2111.588202530235 A1.0 kA5.6 kA130.07201.82813.95.475.182.626.5712.003198 A798 A4.5 kA140.06411.62815.66.144.112.088.2862.525152025166 A633 A3.5 kA150.05711.45017.56.903.261.6510.453.184140 A502 A2.8 kA160.05081.29119.77.752.581.3113.174.016121618117 A398 A2.2 kA170.04531.15022.18.702.051.0416.615.06499 A316 A1.8 kA180.04031.02424.89.771.620.82320.956.38510141683 A250 A1.4 kA190.03590.91227.911.01.290.65326.428.051———70 A198 A1.1 kA200.03200.81231.312.31.020.51833.3110.15511—58.5 A158 A882 A210.02850.72335.113.80.8100.41042.0012.80———49 A125 A700 A220.02530.64439.515.50.6420.32652.9616.1437—41 A99 A551 A230.02260.57344.317.40.5090.25866.7920.36———35 A79 A440 A240.02010.51149.719.60.4040.20584.2225.672.13.5—29 A62 A348 A250.01790.45555.922.00.3200.162106.232.37———24 A49 A276 A260.01590.40562.724.70.2540.129133.940.811.32.2—20 A39 A218 A270.01420.36170.427.70.2020.102168.951.47———17 A31 A174 A280.01260.32179.131.10.1600.0810212.964.900.831.4—14 A24 A137 A290.01130.28688.835.00.1270.0642268.581.84———12 A20 A110 A300.01000.25599.739.30.1010.0509338.6103.20.520.86—10 A15 A86 A310.008930.22711244.10.07970.0404426.9130.1———9 A12 A69 A320.007950.20212649.50.06320.0320538.3164.10.320.53—7 A10 A54 A330.007080.18014155.60.05010.0254678.8206.9———6 A7.7 A43 A340.006300.16015962.40.03980.0201856.0260.90.180.3—5 A6.1 A34 A350.005610.14317870.10.03150.01601079329.0———4 A4.8 A27 A360.005000.12720078.70.02500.01271361414.8———4 A3.9 A22 A370.004450.11322588.40.01980.01001716523.1———3 A3.1 A17 A380.003970.10125299.30.01570.007972164659.6———3 A2.4 A14 A390.003530.08972831110.01250.006322729831.8———2 A1.9 A11 A400.003140.07993181250.009890.0050134411049———1 A1.5 A8.5 A

*Exact (by definition)

북미 전선 산업에서 4/0 AWG보다 큰 도체는 일반적으로 수천 개의 서큘러 밀(circular mil)(kcmil)의 면적과 동일하다.(1kcmil은  0.5067 mm²이다.) 4/0 AWG 다음으로 큰 전선 크기는 단면적이 250 kcmil이다. 서큘러 밀은 지름에서 전선 1밀의 면적이다. 백만 서큘러 밀은 1000밀, 즉 1인치 지름의 구경의 면적과 같다. 1천 서큘러 밀을 나타내는 더 오래전부터 사용되어 온 축약 표기는 MCM이다.

 같이 보기 
 배선
 각주 

 내용주 

 참조주 

분류:케이블
분류:로그 눈금 단위