Viborg elektr stanciyası

Viborg elektr stanciyası300x300 nükteViborg elektr stanciyası, 2014-jıl iyul. (Foto: Kim Xansen)[
{"properties":{"title":"Viborg Power Station","fill-opacity":0.5,"stroke":"#FF0000","stroke-width":3,"fill":"#606060"},"type":"ExternalData","service":"geoshape","ids":"Q7924621"},
{"properties":{"stroke-width":5,"stroke":"#FF0000","title":"Viborg Power Station"},"type":"ExternalData","service":"geoline","ids":"Q7924621"},
{"type":"Feature","geometry":{"coordinates":[9.415111111111111,56.47385555555556],"type":"Point"},"properties":{"marker-color":"#5E74F3","title":"Viborg Power Station","marker-symbol":"industrial"}}
]MámleketDaniyaOrnalasqan jeriViborgKoordinataları56°28′25.88″N 9°24′54.4″E﻿ / ﻿56.4738556°N 9.415111°E﻿ / 56.4738556; 9.415111Coordinates: 56°28′25.88″N 9°24′54.4″E﻿ / ﻿56.4738556°N 9.415111°E﻿ / 56.4738556; 9.415111Category:Pages using gadget WikiMiniAtlasStatusıJumıs islep turPaydalanıwǵa tapsırılǵan sáne1996IyesiEnergi ViborgÍssılıq elektr stanciyasıTiykarǵı janılǵıTábiyiy gazAralas ciklli me?AwaKogeneraciyalı ma?AwaElektr energiyasın óndiriwNominal quwatı57 MVt
Viborg elektr stanciyası (datsha: Viborg Kraftvarmeværk) — bul Daniyanıń Viborg qalasında Energi Viborg tárepinen basqarılatuǵın tábiyiy gaz benen isleytuǵın elektr stanciyası.

Ol General Electric Frame 6 gaz turbinasınan hám W.H.Allen par turbinasınan 57 MVt elektr quwatın hám 57 MJ/s oraylastırılǵan ıssılıq támiyinley aladı. Ol jılına shama menen 5,000 saat paydalanıladı. Íssı suw basseyni 19,000 m3 suwdı sıydıradı, bul suwıq hawa rayında 15 saatlıq tutınıwǵa sáykes keledi.

Stanciya Fulum hám Tjele jaqınındaǵı keleshektegi Apple maǵlıwmatlar orayınan rayonlıq ıssılıqtı tarqatıw ushın oray retinde paydalanıladı. Másláhátshiler Viborgtıń oraylastırılǵan jıllılıǵı ushın eń jaqsı ekonomika – bul Appledıń suwıq suwı maǵlıwmatlar orayında 7 MVt quwatlı jıllılıq nasoslar ushın jıllılıq támiyinlewge paydalanılatuǵın sistema dep esaplaydı, bul 55 MJ/s jıllılıqtı (hám Apple ushın suwıtıwdı) jetkerip beredi, ulıwma ónimlilik koefficiyenti 8 boladı. Jiberiw suwınıń temperaturası 30-dan 50 °C-qa shekem kóteriledi hám keyin 10 km uzaqlıqtaǵı Viborgqa truba arqalı jiberiledi, ol jerde qosımsha jıllılıq nasoslar jergilikli jıllılıqtı 60 °C-qa shekem kóteredi (hám saqlaydı). Baslanǵısh bahası 316 million DKK dep esaplanǵan, al paydalanıw qárejetleri 265 DKK/MVt saattı quraydı, bul 2017-jılǵı 413 DKK/MVt saat bahasına hám 500 DKK/MVt saattan aslam bolǵan tábiyiy gazǵa salıstırǵanda arzan. Kerisinshe, Appledıń suwıq suwı ıssılıq nasoslar tárepinen temperaturası tómenletiledi. Viborgtıń kútiletuǵın jıllılıq talabı jazda 10 MJ/s penen qısta 90 MJ/s (eń joqarı) arasında, ıssılıq tutınıw 307 GVt saat boladı. Appleden keletuǵın 55 MJ/s jıllılıq penen 90 MJ/s eń joqarı talap arasındaǵı jıllılıq ayırmashılıǵı gaz qazanları menen qaplanadı.

 Derekler 

Kategoriya:Apple Inc.
__BÖLİDİMÖNDEMEW__