電気バスバーシステム

電気バスバーシステム（でんきバスバーシステム、、単にバスバーシステムとも呼ばれる）は、電気配線に対するモジュール化手法である。各電気機器へ標準的なケーブル配線を行う代わりに、電気機器をアダプタに取り付け、そのアダプタを直接通電中のに装着する。 このモジュール化手法は、分電盤、自動化パネル、およびその他の電装ボックス内の設置に使用される。

バスバーシステムは、IEC 61439-1に準拠したとともに設計および設置の安全基準の対象となり、国や地域によって異なる。

 バスバーシステムの内容と種類 
バスバーシステムは通常、数個のバスバーホルダー、バスバー、機器取り付け用アダプタ、バスバーシステムから給電または電流を分配するための保護カバー付きまたはカバーなしのクランプ、およびバスバーに取り付け可能な電気機器で構成される。

電気バスバーシステムは各バスバーの中心間距離によって区別され、IEC規格に基づくシステムの最大許容電流に応じて異なる。一般的に知られているバスバーシステムのタイプは以下の通りである。

 40 mm バスバーシステム（許容電流 300–400 アンペアまで）
 60 mm バスバーシステム（許容電流 800–2500 アンペアまで）
 100 mm バスバーシステム（許容電流 1250 アンペアまで）
 185 mm バスバーシステム（許容電流 2500 アンペアまで）

 従来の電気配線に対する長所と短所 
 長所 
出典：

 盤内でのIP 60までの電気的に安全な設置が可能。
 盤内で必要なスペースを大幅に削減できる。
 開閉器の故障時のトラブルシューティングが容易。
 短絡耐性が試験済みである。
 2極、3極、4極、または5極の開閉器を単一の構造に取り付け可能。
 盤の製作時間を短縮できる。

 短所 

 開閉器の数が少ない場合、商業的な採算が合わない。
 配線図からバスバーシステムを構築するために専門家が必要。
 さまざまな電気機器をバスバーに取り付けるためのアダプタが不足している。
 800アンペアを超える電流を流すバスバーシステムの構築には、特殊なタイプのバスバーが必要。

 関連項目 

 10603 – 頻繁に使用されるMIL規格（MIL-SPEC）準拠のワイヤー
 バスダクト
 ケーブルエントリーシステム
 ケーブルグランド
 配線管理（ケーブルマネジメント）
 ケーブルトレイ
 家庭用交流電源プラグ・ソケット
 電線管
 電気室
 電気配線 (北米)
 電気配線 (英国)
 配電
 接地（アース）
 屋内配線
 産業用および多相電源プラグ・ソケット
 中性線
 無酸素銅 (OFHC)
 ポータブルコード
 電源コード
 RoHS指令
 単相交流
 構造化配線
 三相交流

 参考文献 

Category:電気配線