R-410A

R-410Aは、空調やヒートポンプ用途で使用される冷媒の一つ。ジフルオロメタン(CH2F2別名:R-32)とペンタフルオロエタン(CHF2CF3別名:R-125)の共沸混合物だが、ほぼ共沸に近い性質を持っている。地球温暖化係数が高いため、R410aはいくつかの国で段階的に廃止が進んでいる。

 環境への影響 
右|サムネイル|Rapid growth of R-410A (HFC-125/HFC-32) atmospheric concentrations, when & IF leaked (bottom-right graph).
臭素や塩素を含むハロゲン化アルキル冷媒とは異なり、R-410A（フッ素のみを含む）はオゾン層破壊に寄与しないため、 R-22などのオゾン層破壊冷媒が段階的に廃止されるにつれて、より広く使用されるようになりました。しかし、メタンと同様に、R-410Aの地球温暖化係数（GWP）は、残留期間中はCO2 (GWP = 1) よりもかなり高い。R-410Aは、HFC-32とHFC-125を50%ずつ混合した冷媒である。 HFC-32の寿命は4.9年で、100年GWPは675であり、HFC-125の寿命は29年で、100年GWPは3500である。この組み合わせの実効GWPは2088で、R-22（100年GWP = 1810）よりも高く、大気寿命はR-22の12年寿命と比較して約30年である。

R-410Aは消費電力を削減することでR-22システムよりも高いSEER評価を可能にするため、R-410Aシステムの地球温暖化への全体的な影響は、発電所からの温室効果ガス排出量の削減により、場合によってはR-22システムよりも低くなる可能性がある。 これは、大気への漏洩が十分に管理されることを前提としている。短期的にはオゾン層の破壊を防ぐことがGWPの削減よりも重要であるという仮定の下では、R-410AはR-22よりも優れている。

 廃止 
R410aを含むハイドロフルオロカーボン冷媒は、その高い地球温暖化係数を理由に、各国で段階的に廃止が進んでいる。

 アメリカ合衆国 

2020年12月27日、米国議会は米国イノベーション・製造業法（AIM法）を可決し、米国環境保護庁（EPA）にハイドロフルオロカーボン（HFC）の生産と消費を段階的に削減するよう指示した。 HFCは地球温暖化係数が高いため、 AIM法はキガリ修正条項に準拠して可決された。AIM法に基づいて策定された規則では、2022年から2036年までにHFCの生産と消費を85％削減する必要がある。 R-410AはHFC R-125を含むため、この法律によって制限される。R-410Aが以前のオゾン層破壊冷媒R-22に取って代わったように、地球温暖化係数の低い他の冷媒がほとんどの用途でR-410Aに取って代わるだろう。

AIM法で義務付けられた段階的削減により、2022年以降、R-410Aは他の冷媒に置き換えられることになる。代替冷媒としては、ハイドロフルオロオレフィン、R-454B （R-32とR-1234yfの共沸混合物）、炭化水素（プロパンR-290やイソブタンR-600Aなど）、さらには二酸化炭素（R-744、GWP = 1）などが利用可能である。代替冷媒はR-410Aよりも地球温暖化係数がはるかに低い。代替冷媒の中には、軽度または中程度の可燃性を持つもの、より高い圧力範囲で動作するもの、特殊なコンプレッサー潤滑剤やシールを必要とするものなどがある。

 欧州連合 
欧州連合（EU）は、温室効果ガス排出量の削減を目指し、R-32を含む複数の高GWPハイドロフルオロカーボン（HFC）冷媒の段階的廃止を目指す法律を可決した。R32はR410aの成分であるため、この段階的廃止はR410aにも適用される。R410aベースの家庭用冷蔵庫の販売は2026年1月1日から禁止され、エアコンとヒートポンプの販売は容量と機器の種類に応じて2027年から2030年まで禁止される。 

 物性 
R-410A は、ISO 817 および ASHRAE 34 に準拠した A1 クラスの不燃性物質ある。その成分の 1 つである R-32 は、微燃性 (AL2) であり、もう 1 つの R-125 は、R32 の可燃性を抑制する A1 クラスの物質である。+R-410A冷媒の物性特性値式CH2F2 (ジフルオロメタン)(50%)CHF2CF3 (ペンタフルオロエタン)(50%)分子量 (Da)72.6融点 (°C)−155沸点 (°C)−48.5液密度 (30 °C), kg/m31040ガス密度 (30 °C), 空気=1.03.0蒸気圧 at 21.1 °C (MPa)1.383臨界点 (°C)72.8臨界圧力, MPa4.90ガス比熱 (kJ/(kg·°C))0.84液比熱 @ 1 atm, 30 °C, (kJ/(kg·°C))1.8引火点R-410A should not be mixed with air or oxygen under pressure発火点648 °C

 注意点 
R-410Aは動作圧力が高いため（約40～70%高い）、R-22サービス機器では使用できない。R-410A専用に設計された部品を使用する必要がある。そのため、R-410Aシステムでは、サービス担当者は高圧に対処するために、異なる工具、機器、安全基準、および技術を使用する必要がある。機器メーカーはこれらの違いを認識しており、R-410Aシステムを設置する専門家に認定資格を義務付けている。さらに、R-410Aシステムに関する専門家の教育を支援するために、AC&R Safety Coalitionが設立された。

R-410A の分離可能性はごくわずかですが、充填時に無視することはできない。

 関連項目 
 R-125
 R-32

 脚注 

Category:ダイキン工業
Category:温室効果ガス
Category:冷媒