配管系の識別表示

配管系の識別表示（はいかんけいのしきべつひょうじ）とは、日本産業規格(JIS)が定める配管の色である 日本標識工業会。

ここでは一般施設で用いられる配管系の識別表示について述べる。医療用ガスの配管に関しては医療ガス配管設備（JIS T 7101：2014）を参照。

 概要 
配管系のバルブの誤動作の防止と、取り扱いの適正化を目的として定められている。

「物質の識別表示」とは、配管の中の物質を識別表示するために管に施す色で、7種類ある。「状態表示」とは、流れ方向を表示する矢印や文字などに使用される色で、「黒」と「白」の2種類ある。安全表示とは、安全を促すために管に施す色で、「赤（消火表示）」「黄赤（危険表示）」「赤紫（放射能表示）」の3種類の色と、それぞれの色に縁取りするための3種類の色がある。

2020年現在、配管系の識別表示は「JIS Z 9102:1987」において規定されている。対応する国際規格は「ASME A13.1-2015(:en:Pipe markingを参照)」である。ただし、JIS規格の配管の色はASME規格とは全く違っている。

 色 
 物質の識別表示の色 
 色名  マンセル値  日塗工色表番号  色  物質の種類 暗い赤  7.5R3/6  07-30L 蒸気 薄い黄赤  2.5YR7/6  12-70L 電気 茶色  7.5YR5/6  17-50L 油 薄い黄   2.5Y8/6  22-80L ガス 青  2.5PB5/8  72-50P 水 灰紫  2.5P5/4  82-50H 酸又はアルカリ 白  N9.5  N-95 空気

 状態表示の色 
 色名  マンセル値  日塗工色表番号  色  用途 白  N9.5  N-95 矢印・文字 黒  N1  N-10 矢印・文字

 安全表示の色 
 色名  マンセル値  日塗工色表番号  色  意味  表示方法 赤  7.5R4/14  07-30L 消火  赤の両側を白で縁取りする 黄赤  2.5YR6/14  12-70L 危険  黄赤の両側を黒で縁取りする 赤紫  2.5RP4/12  17-50L 放射能  赤紫の両側を黄で縁取りする

 安全表示の色の縁取りの色 
 色名  マンセル値  日塗工色表番号  識別色 黒  N1  N-10  白  N9.5  N-95  黄  2.5Y8/12  22-80V 

 参照 

 関連項目 
 安全標識（JIS Z 9101）
 JIS安全色（JIS Z 9103）

Category:配管
Category:安全
Category:色
Category:JIS