母線 (配電)

母線（ぼせん）とは、変電所・受電設備において、電力を分配する主回路となる導体である。

 構造 
 裸母線 
裸母線とは、絶縁被覆の無い導体をがいしで固定して使用するものである。

 固定式母線 : 銅・アルミニウムなどの管・帯材であり、分電盤、キュービクル式高圧受電設備の内部などで用いられる。英語のバスバー（Busbar）でも呼ばれる。
 引留め式母線 : 銅・ アルミニウムなどのより線であり、開放型受電設備で用いられる。

 密閉母線 
密閉母線とは、接地した金属箱内に導体を収納するものである。

 ガス絶縁母線 : 六フッ化硫黄を充填したもので、ガス遮断器と一体化したものが用いられる。
 固体絶縁母線 : エポキシ樹脂などの固体絶縁体で導体を被覆したもので、スポットネットワーク方式などの低圧母線で用いられる。

 構成 

+母線構成の比較構成信頼性系統運用設備費用途等二重母線4ブスタイ方式事故時に1/4母線のみ停止4変電所に分割可能高い重要度の高い基幹変電所1・1/2遮断機母線方式母線事故時に系統への影響がほとんどない遮断器点検時の当該線路停止なし高い制御回路が複雑保守費用も高い二重母線方式事故時に1/2母線のみ停止2変電所に分割可能普通1次変電所以上の重要度の高い電気所環状母線方式事故時の停止範囲の局在化が可能自由度が低い
遮断器点検時の当該線路停止なし高い発電所の昇圧用単母線方式母線事故時に一旦全停電する自由度が低い断路器での分割運用は可能安い配電用変電所増設工事前の1次変電所ユニット送電方式地中ケーブル・機器の信頼性向上事故時の2次側自動切替などで信頼性確保できる自由度が低い系統が単純で運用しやすい安い受電用遮断器が省略され保守費用が安い転送遮断が必要都市部の変電所
地下変電所

 脚注 

参考文献

P211

 関連項目 
 変電所
 受電設備

Category:配電