米国ワイヤゲージ規格

米国ワイヤゲージ規格（べいこくワイヤゲージきかく、、略語：）は、（断面が円形で、固体、非鉄金属、電気伝導体の）ワイヤのUL規格であるASTM Standard B 258-02, Standard specification for standard nominal diameters and cross-sectional areas of AWG sizes of solid round wires used as electrical conductors, ASTM International, 2002。主として北米で使われている。番数が大きくなるほど、直径は小さくなる。例えば1番線（1ゲージ、1G）は、10番線はである。ピアスの太さも、AWGで示されることが多い。この場合は、直径のみを規格の対象としている。
欧州・日本（IECやJIS）等では電線の公称断面積のmm2による表記が主流である。断面積であることを示す場合は数字の後にSQ、sq（squareの略）を付すことが多い。
規格上、No.36の直径は0.005インチでNo.0000の直径は0.46インチである。この直径の比率は1:92でゲージサイズはNo.36からNo.0000までの40種類、つまり39段階ある。連続するゲージ番号ごとに断面積が定数倍に増加するため、直径も等比級数的に変化する。ゲージ番号一つごとに直径は（）倍になる。
 AWG 直径 面積 銅電気抵抗率 (inch)(mm) (kcmil)(mm2)(Ω/km)  (Ω/kFT)0000 (4/0)0.4611.6842121070.16080.04901 000 (3/0)0.409610.404168850.20280.0618 00 (2/0)0.36489.26613367.40.25570.07793 0 (1/0)0.32498.25210653.50.32240.09827 10.28937.34883.742.40.40660.1239 20.25766.54466.433.60.51270.1563 30.22945.82752.626.70.64650.197 40.20435.18941.721.20.81520.2485 50.18194.62133.116.81.0280.3133 60.16204.11526.313.31.2960.3951 70.14433.66520.810.51.6340.4982 80.12853.26416.58.372.0610.6282 90.11442.90613.16.632.5990.7921 100.10192.58810.45.263.2770.9989 110.09082.3058.234.174.1321.26 120.08082.0536.533.315.2111.588 130.07201.8285.182.626.5712.003 140.06411.6284.112.088.2862.525 150.05711.4503.261.6510.453.184 160.05081.2912.581.3113.174.016 170.04531.1502.051.0416.615.064 180.04031.0241.620.82320.956.385 190.03590.9121.290.65326.428.051 200.03200.8121.020.51833.3110.15 210.02850.7230.810.4104212.8 220.02530.6440.6420.32652.9616.14 230.02260.5730.5090.25866.7920.36 240.02010.5110.4040.20584.2225.67 250.01790.4550.320.162106.232.37 260.01590.4050.2540.129133.940.81 270.01420.3610.2020.102168.951.47 280.01260.3210.160.0810212.964.9 290.01130.2860.1270.0642268.581.84 300.01000.2550.1010.0509338.6103.2 310.008930.2270.07970.0404426.9130.1 320.007950.2020.06320.0320538.3164.1 330.007080.1800.05010.0254678.8206.9 340.006310.1600.03980.0201856260.9 350.005610.1430.03150.01601079329 360.0050.1270.0250.01271361414.8 370.004450.1130.01980.01001716523.1 380.003970.1010.01570.007972164659.6 390.003530.08970.01250.006322729831.8 400.003140.07990.009890.0050134411049 

銅線の概算抵抗
AGWは規格がヤード法に基づいているためメートル法に換算して使う実用上はの6乗が2の近似値になるため、経験則的に以下の表のようになるThe result is roughly 2.0050, or one-quarter of one percent higher than 2 。
（）の電線と1メートルの電線を比べると同じ電気抵抗になるのはNo.8とNo.3になる。
ヤード法でもメートル法でもゲージ番号が3増えるたびに電気抵抗は倍になる。

銅線の概算抵抗は以下の表になる
+ AWG  mΩ/ft  mΩ/m AWG  mΩ/ft  mΩ/m AWG  mΩ/ft  mΩ/m AWG  mΩ/ft  mΩ/m 000  0.1  0.32  8  1  3.2  18  10  32  28  100  320 00  0.125  0.4  9  1.25  4  19  12.5  40  29  125  400 0  0.16  0.5   10  1.6  5  20  16  50  30  160  500 1  0.2   0.64  11  2    6.4  21  20   64 31  200  640 2  0.25  0.8   12  2.5  8  22  25  80  32  250  800 3  0.32  1     13  3.2  10  23  32  100  33  320 1,000 4  0.4   1.25  14  4    12.5  24  40  125  34  400  1,250 5  0.5   1.6   15  5    16  25  50  160  35  500  1,600 6  0.64  2     16  6.4  20  26  64  200  36  640  2,000 7  0.8   2.5   17  8    25  27  80  250  37  800  2,500

 脚注 

 注釈 

 出典 

 関連項目 
 規格
 ゲージ
 電線
 針のゲージ規格
 鈍し鉄線


Category:金属材料
Category:工業規格