紀伊水道直流連系設備

紀伊水道直流連系設備(きいすいどうちょくりゅうれんけいせつび)は関西電力送配電・四国電力送配電・電源開発送変電ネットワークが運用する電力供給設備である紀伊水道直流連系設備の運用開始について(関西電力)2011年3月13日閲覧。直流送電が用いられている。2000年6月22日運用開始。

直流送電が用いられている理由
関西電力送配電と四国電力送配電はいずれも電源周波数が60Hzであり交流送電も可能であるが、本州と四国の間は東岡山変電所（岡山県赤磐市、中国電力ネットワーク）・讃岐変電所（香川県綾歌郡綾川町、四国電力送配電）間の本四連系線によって交流連系されており、交流送電では、電力系統にループが構成され制御が難しくなる可能性があることと、直流送電のほうが建設費が少なくてすむことから直流送電が用いられている。

紀北変換所
和歌山県伊都郡かつらぎ町にある交直変換所。変換容量1,400,000kW紀伊水道直流連系設備の概要(関西電力)2011年3月13日閲覧。。

阿南変換所
徳島県阿南市にある交直変換所。変換容量1,400,000kW。。

由良開閉所
和歌山県日高郡由良町にある開閉所。。

阿南紀北直流幹線
紀北変換所と阿南変換所を結ぶ送電線。直流250,000V、双極、定格2.8 kA。送電容量1,400,000kW。双極1回線(プラス極とマイナス極を持つ直流ケーブル)2条と中性線(プラス極もマイナス極も持たない直流ケーブル)2条の計4条で構成される。送電線の設計耐圧は500,000Vで、この電圧に昇圧すると送電容量は2,800,000kWになる。架空線50.9km(紀北変換所・由良開閉所間)、地中線48.9km(由良開閉所・阿南変換所間、海底部46.5km、陸上部2.4km)紀伊水道横断DC±500kV海底OFケーブル(フジクラ技術)。

脚注

 関連項目 

 北海道・本州間連系設備
 飛騨信濃周波数変換設備

Category:高圧直流送電
Category:電源開発
Category:関西電力
Category:四国電力
Category:日本の電力インフラ
Category:変電設備
Category:海底電力ケーブル
Category:電力流通
Category:紀伊水道