Հաղորդալարի ամերիկյան տրամաչափ

Հաղորդալարի ամերիկյան տրամաչափ (AWG < ), հաղորդալարի հաստության նշման ամերիկյան համակարգ, ԱՄՆ–ում օգտագործվում է 1857 թվականից։

Այս համակարգում փոքր թվերին համապատռասխանում է առավել հաստ հաղորդալարը։ Տրամագծի այսպիսի «հակառակ» նշումը եկել է լարի ստացման գործողությունից։ Նախկինում լարը պատրաստում էին քաշելով և համարը նշում էր թե քանի անգամ է լարը քաշվել տարբեր տրամաչափի անցքերով։ Օրինակ՝ AWG 24 (0,5 մմ) հաղորդալար ստանալու համար AWG 0 լարը (8 մմ) քաշում էին 24 անգամ։

Հաղորդալարի ամերիկյան տրամաչափ համարը դյույմով և միլիմետրով արտահայտելու համար, օգտագործում են հետևյալ հաշվարկի ձևը։ 

կամ


 Փոխակերպման աղյուսակ 
{| class="wikitable" style="font-size:97%; text-align:center;"
|- 
!rowspan=2| AWG !!colspan="2"|Տրամաչափ !!colspan="2"|Թելերի քանակը հաղորդալարում !!colspan="2"|Մակերես !!colspan=2|ԴիմադրությունՊղնձի թելերըFigure for solid copper wire at 68 °F, computed based on 100% IACS conductivity of 58.0 MS/m, which agrees with multiple sources:
 http://www.eskimo.com/~billb/tesla/wire1.txt
  (although the ft/m conversion seems slightly erroneous)
 Belden Master Catalog , 2006, although data from there for gauges 35 and 37–40 seems obviously wrong.
High-purity oxygen-free copper can achieve up to 101.5% IACS conductivity; e.g., the Kanthal conductive alloys data sheet  lists slightly lower resistances than this table. !!rowspan=2 |Թույլատրելի հոսանքի բեռը 60/75/90 °C(A) աստիճանների դեպքումNFPA 70 National Electrical Code 2008 Edition . Table 310.16 page 70-148, Allowable ampacities of insulated conductors rated 0 through 2000 volts, 60°C through 90°C, not more than three current-carrying conductors in raceway, cable, or earth (directly buried) based on ambient temperature of 30°C. Extracts from NFPA 70 do not represent the full position of NFPA and the original complete Code must be consulted.!!rowspan=2| Մոտավոր մետրիկ զույգ հավասար է !!colspan=3|Հալման հոսանք(պղինձ)Computed using equations from 
|-
! դյույմ!!մմ!! դյույմերով !! մմ–ով !! Շրջանով !!мм2!!(ՕհմկՕհմ/կ)(մՕհմ/մ) !! կՕհմ/ոտնաչափ(մՕհմ/ոտնաչափ) !! Պրիս(~10с) !! օնդերլոնկ(1с) || օնդերլոնկ(32мс)
|-
|0000 (4/0) || 0,4600 || 11,684 || 2,17 || 0,856 || 212 || 107 || 0,1608 || 0,04901|| 195 / 230 / 260 || || || 31 kA || 173 kA
|-
| 000 (3/0) || 0,4096 || 10,404 || 2,44 || 0,961 || 168 || 85,0 || 0,2028 || 0,06180|| 165 / 200 / 225 || || || 24,5 kA || 137 kA
|-
| 00 (2/0) || 0,3648 || 9,266 || 2,74 || 1,08 || 133 || 67,4 || 0,2557 || 0,07793|| 145 / 175 / 195 || || || 19,5 kA || 109 kA
|-
| 0 (1/0) || 0,3249 || 8,252 || 3,08 || 1,21 || 106 || 53,5 || 0,3224 || 0,09827|| 125 / 150 / 170 || || 1,9 kA || 15,5 kA || 87 kA
|-
| 1 || 0,2893 || 7,348 || 3,46 || 1,36 || 83,7 || 42,4 || 0,4066|| 0,1239 || 110 / 130 / 150 || || 1,6 kA || 12 kA || 68 kA
|-
| 2 || 0,2576 || 6,544 || 3,88 || 1,53 || 66,4 || 33,6 || 0,5127|| 0,1563 || 95 / 115 / 130 || || 1,3 kA || 9,7 kA || 54 kA
|-
| 3 || 0,2294 || 5,827 || 4,36 || 1,72 || 52,6 || 26,7 || 0,6465|| 0,1970 || 85 / 100 / 110 || 196/0,4 || 1,1 kA || 7,7 kA || 43 kA
|-
| 4 || 0,2043 || 5,189 || 4,89 || 1,93 || 41,7 || 21,2 || 0,8152|| 0,2485 || 70 / 85 / 95 || || 946 A || 6,1 kA || 34 kA
|-
| 5 || 0,1819 || 4,621 || 5,50 || 2,16 || 33,1 || 16,8 || 1,028 || 0,3133 || || 126/0,4 || 795 A || 4,8 kA || 27 kA
|-
| 6 || 0,1620 || 4,115 || 6,17 || 2,43 || 26,3 || 13,3 || 1,296 || 0,3951 || 55 / 65 / 75 || || 668 A || 3,8 kA || 21 kA
|-
| 7 || 0,1443 || 3,665 || 6,93 || 2,73 || 20,8 || 10,5 || 1,634 || 0,4982 || || 80/0,4 || 561 A || 3 kA || 17 kA
|-
| 8 || 0,1285 || 3,264 || 7,78 || 3,06 || 16,5 || 8,37 || 2,061 || 0,6282 || 40 / 50 / 55 || || 472 A || 2,4 kA || 13,5 kA
|-
| 9 || 0,1144 || 2,906 || 8,74 || 3,44 || 13,1 || 6,63 || 2,599 || 0,7921 || ||rowspan=2| 84/0,3 || 396 A || 1,9 kA|| 10,7 kA
|-
|10 || 0,1019 || 2,588 || 9,81 || 3,86 || 10,4 || 5,26 || 3,277 || 0,9989 || 30 / 35 / 40 || 333 A || 1,5 kA || 8,5 kA
|-
|11 || 0,0907 || 2,305 || 11,0 || 4,34 || 8,23 || 4,17 || 4,132 || 1,260 || || 56/0,3 || 280 A || 1,2 kA || 6,7 kA
|-
|12 || 0,0808 || 2,053 || 12,4 || 4,87 || 6,53 || 3,31 || 5,211 || 1,588 || 25 / 25 / 30 || || 235A || 955 A || 5,3 kA
|-
|13 || 0,0720 || 1,828 || 13,9 || 5,47 || 5,18 || 2,62 || 6,571 || 2,003 || || 50/0,25 || 198 A || 758 A || 4,2 kA
|-
|14 || 0,0641 || 1,628 || 15,6 || 6,14 || 4,11 || 2,08 || 8,286 || 2,525 || 20 / 20 / 25 || || 166 A || 601 A || 3,3 kA
|-
|15 || 0,0571 || 1,450 || 17,5 || 6,90 || 3,26 || 1,65 || 10,45 || 3,184 || ||rowspan=2| 30/0,25 || 140 A || 477 A || 2,7 kA
|-
|16 || 0,0508 || 1,291 || 19,7 || 7,75 || 2,58 || 1,31 || 13,17 || 4,016 || - / - / 18 || 117 A || 377 A || 2,1 kA
|-
|17 || 0,0453 || 1,150 || 22,1 || 8,70 || 2,05 || 1,04 || 16,61 || 5,064 || || 32/0,2 || 99 A || 300 A || 1,7 kA
|-
|18 || 0,0403 || 1,024 || 24,8 || 9,77 || 1,62 || 0,823 || 20,95 || 6,385 || - / - / 14 ||rowspan=2| 24/0,2 || 83 A || 237A || 1,3 kA
|-
|19 || 0,0359 || 0,912 || 27,9 || 11,0 || 1,29 || 0,653 || 26,42 || 8,051 || || 70 A || 189 A || 1 kA
|-
|20 || 0,0320 || 0,812 || 31,3 || 12,3 || 1,02 || 0,518 || 33,31 || 10,15 || || 16/0,2 || 58,5 A || 149 A || 834 A
|-
|21 || 0,0285 || 0,723 || 35,1 || 13,8 || 0,810 || 0,410 || 42,00 || 12,80 || || 13/0,2 || 49 A || 119 A || 662 A
|-
|22 || 0,0253 || 0,644 || 39,5 || 15,5 || 0,642 || 0,326 || 52,96 || 16,14 || || 7/0,25 || 41 A || 94 A || 525 A
|-
|23 || 0,0226 || 0,573 || 44,3 || 17,4 || 0,509 || 0,258 || 66,79 || 20,36 || || || 35 A || 74 A || 416 A
|-
|24 || 0,0201 || 0,511 || 49,7 || 19,6 || 0,404 || 0,205 || 84,22 || 25,67 || || 1/0,5, 7/0,2, 30/0,1|| 29 A || 59 A || 330 A
|-
|25 || 0,0179 || 0,455 || 55,9 || 22,0 || 0,320 || 0,162 || 106,2 || 32,37 || || || 24 A || 47 A || 262 A
|-
|26 || 0,0159 || 0,405 || 62,7 || 24,7 || 0,254 || 0,129 || 133,9 || 40,81 || || 7/0,15 || 20 A || 37 A || 208 A
|-
|27 || 0,0142 || 0,361 || 70,4 || 27,7 || 0,202 || 0,102 || 168,9 || 51,47 || || ||rowspan=14 colspan=3|
|-
|28 || 0,0126 || 0,321 || 79,1 || 31,1 || 0,160 || 0,0810 || 212,9 || 64,90 || || 
|-
|29 || 0,0113 || 0,286 || 88,8 || 35,0 || 0,127 || 0,0642 || 268,5 || 81,84 || || 
|-
|30 || 0,0100 || 0,255 || 99,7 || 39,3 || 0,101 || 0,0509 || 338,6 || 103,2 || || 1/0,25, 7/0,1 
|-
|31 || 0,00893 || 0,227 || 112 || 44,1 ||0,0797 || 0,0404 || 426,9 || 130,1 || || 
|-
|32 || 0,00795 || 0,202 || 126 || 49,5 ||0,0632 || 0,0320 || 538,3 || 164,1 || || 1/0,2, 7/0,08 
|-
|33 || 0,00708 || 0,180 || 141 || 55,6 ||0,0501 || 0,0254 || 678,8 || 206,9 || || 
|-
|34 || 0,00630 || 0,160 || 159 || 62,4 ||0,0398 || 0,0201 || 856,0 || 260,9 || || 
|-
|35 || 0,00561 || 0,143 || 178 || 70,1 ||0,0315 || 0,0160 || 1079 || 329,0 || || 
|-
|36 || 0,00500 || 0,127 || 200 || 78,7 ||0,0250 || 0,0127 || 1361 || 414,8 || || 
|-
|37 || 0,00445 || 0,113 || 225 || 88,4 ||0,0198 || 0,0100 || 1716 || 523,1 || || 
|-
|38 || 0,00397 || 0,101 || 252 || 99,3 ||0,0157 ||0,00797 || 2164 || 659,6 || || 
|-
|39 || 0,00353 || 0,0897 || 283 || 111 ||0,0125 ||0,00632 || 2729 || 831,8 || || 
|-
|40 || 0,00314 || 0,0799 || 318 || 125 ||0,00989 ||0,00501 || 3441 || 1049 || || 
|}

 Ծանոթագրություններ 

Կատեգորիա:Էլեկտրատեխնիկական ստանդարտներ