רמת אטימות IP

רמת אטימות IP (וגם דרגת IP או קוד IP) היא סיווג של מידת ההגנה והאטימות של מכשיר מסוים מפני חלקיקים (אבק) ומפני מים. הסיווג מורכב מצמד האותיות האנגליות IP ומשתי ספרות, המוגדרות על ידי תקן IEC 60529 של הנציבות הבין-לאומית לאלקטרוטכניקה. הספרה הראשונה מסווגת את מידת האטימות לאבק לפי התקן, והספרה שנייה מסווגת את מידת האטימות למים לפי התקן.

לדוגמה, מכשיר שדורג כ-IP67 עמד בבדיקת אטימות לכניסת אבק קל, ועמד בבדיקת הטבלה במים בעומק 1 מטר למשך 30 דקות.

גרסת 2013 של התקן מוגדרת כסיווג של רמת ההגנה, שמספק המארז של מכשיר חשמלי, אשר המתח הנקוב שלו אינו עולה על 72.5 קילו-וולט. גרסאות קודמות של התקן כללו גם ספרה שלישית, אשר סיווגה את עמידותו של המכשיר לפגיעה מכנית (מכה או נפילה). הספרות נעו בין 1 (עמיד לפגיעה בעוצמה של 0.225 ג'אול) ל-9 (עמיד לפגיעה בעוצמה של 20 ג'אול). הגרסה העדכנית של תקן IEC 60529 לא כוללת סיווג שכזה, והוא כיום מופיע תחת תקן נפרד, EN 62262 וקודי IK, שאינם תואמים לספרות שהיו נהוגות בתקן IEC 60529. לדוגמה, סיווג IK10 עדכני דומה לסיווג IPxx9, מפני ששניהם מייצגים עוצמה של 20 ג'אול, אך תוך שימוש בשיטות בדיקה שונות. על פי מכון התקנים הישראלי, תקן ישראלי 60529 זהה לתקן של IEC מ-2013 ובא במקום ת"י 981 שבוטל בסוף ינואר 2015.

 אטימות לחלקיקים (אבק) 
ממוזער|אבק שחדר למארז מחשב
 סיווג אטימות  מוגן מחלקיקים בגודל  דוגמה IP0x  ללא אטימות  - IP1x  מעל 50 מ"מ  חפצים גדולים IP2x  מעל 12.5 מ"מ   IP3x  מעל 2.5 מ"מ  כלים IP4x  מעל 1 מ"מ  כבלים, ברגים IP5x  מוגן אבק  אבק יכול להיכנס פנימה, אך לא מפריע לפעולת המכשיר IP6x  אטום לאבק  אבק דק לא נכנס למכשיר

 אטימות למים 
ממוזער|טלפון חכם עם רמת אטימות IP67, מצולם כשהוא פועל בתוך מים.
 סיווג אטימות  תיאור הגנה מפני חדירת מים IP ספירה שנייה  משך הבדיקה  כמות מים IPx0  ללא אטימות  -   - IPx1  טיפות מים  10 דקות  שקול ל-1 מ"מ גשם בדקה IPx2  טיפות מים  10 דקות  שקול ל-3 מ"מ גשם בדקה, והמכשיר בהטייה של 15 מעלות IPx3  רסס מים  5 דקות   שקול ל-0.7 ליטר בדקה, בלחץ 80 עד 100 קילו-פסקל, ובזוויות של עד 60 מעלות IPx4  השפרצת מים  5 דקות  שקול ל-10 ליטר בדקה, בלחץ 80 עד 100 קילו-פסקל IPx5  סילון מים  15 דקות  שקול ל-12.5 ליטר בדקה, בלחץ 30 קילו-פסקל, ממרחק 3 מטר IPx6  סילון מים עוצמתי  3 דקות  שקול ל-100 ליטר בדקה, בלחץ של 100 קילו-פסקל, ממרחק 3 מטרIPx6Kסילון מים עוצמתי, בלחץ מוגבר3 דקותשקול ל-75 ליטר בדקה, בלחץ מוגבר של 1000 קילו-פסקל, ממרחק 3 מטר IPx7  טבילה ב-1 מטר  30 דקות  טבילה בעומק 1 מטר IPx8  טבילה מעל 1 מטר  תלוי ביצרן  טבילה בעומק מעל 1 מטרIPx9K סילון מים עוצמתי, בטמפרטורה גבוהה  -  -

 קישורים חיצוניים 

 מה זה רמת IP לציוד חשמלי, באתר המוסד לבטיחות ולגיהות

 הערות שוליים 

קטגוריה:תקנים
קטגוריה:מים
קטגוריה:סימון מוצרים