חדר נקי

ממוזער|300px|חדר נקי במפעל מיקרואלקטרוניקה
ממוזער|חלון קטן המאפשר העברת חפצים בין העולם החיצון, למנעל אוויר. החדר הנקי מצוי מעבר לדלת הפנימית, היכן שהתאורה כתומה.
ממוזער|ציוד וכיסוי ראש טיפוסיים בחדר נקי:
• חליפת מעבדה (בגד), שאינה משירה חלקיקים (סיבי בד), ומכסה את כל שער הראש ושער הפנים.
•• הפה והאף מכוסים בכיסוי אחר, אף הוא מסוג שאינו נשיר.
• משקפת מעבדה מכסה את אזור העיניים והרקות.
בתעשייה, חדר נקי (באנגלית: Clean Room) הוא אזור במפעל שבו נשמרת רמת ניקיון גבוהה ביותר (גבוהה מזו שבחדר ניתוח). רמת הניקיון נמדדת ביחידות של מספר חלקיקים למטר מעוקב.

רמת ניקיון גבוהה זו נדרשת בייצורם של מוצרים מסוימים, ובפרט שבבים אלקטרוניים, שאפילו גרגר אבק עלול לשבש את ייצורם. בחדר נקי קיימות מערכות בקרת אקלים מורכבות שמסננות את האוויר, מורידות את רמת הלחות ועוד.

העובדים בחדר הנקי לובשים חליפות מיוחדות העשויות מחומרים שאינם פולטים חלקיקים ומצוידות במערכת נשימה, המונעות את זיהומו של החדר בחלקיקים. קירות החדר עשויים מחומרים שאינם פולטים חלקיקים. הניקיון בחדרים מתבצע כחלק מהעבודה השוטפת בחדר ועם חומרי ניקוי מיוחדים.

שימושים
בתעשיות השונות קיימים חדרים שונים.
בתעשיית המיקרו-אלקטרוניקה ישנה הקפדה גבוהה על מספר החלקיקים ועל רמת לחות שתהיה מדויקת סדר גודל של 45%±3% על מנת למנוע היווצרות חשמל סטטי שיכול להרוס את המכשירים והרכיבים המיוצרים. הטמפרטורה בחדר צריכה להיות 20°C±0.2°C.
בתעשיית התרופות ישנה הקפדה גבוהה על רמת הניקיון וכמו כן על מניעת מושבות של חיידקים ולכן מקפידים על משטחים חלקים לחלוטין, ללא חריצים וחורים, על ידי שימוש בסיליקון אנטי-בקטריאלי.
בתעשיית הזכוכית (זכוכית שכבות לדוגמה), קיימים חדרים נקיים לשיפור התהליך, ובהם נשמרת רמת לחות נמוכה (19%) וטמפרטורה נמוכה (20°C~), על מנת לשמור על תהליך ההדבקות של זכוכית השכבות באמצעות החומר P.V.B.

בישראל יש חדרים נקיים במפעלי היי טק אחדים, כגון מפעלי הייצור של החברות אינטל, אפלייד מטיריאלס, אורבוטק, טאוור סמיקונדקטורס, במפעלי התרופות של טבע, במפעלי התעשייה האווירית שעוסקים בתחום החלל מפעל חלל, מפעל מל"מ ואלתא וכן במכון ויצמן למדע, בטכניון באוניברסיטת תל אביב ובמכון לננוטכנולוגיה וחומרים מתקדמים באוניברסיטת בר-אילן.

 עקרונות זרימת אוויר בחדר נקי 

ממוזער|none|דפוס זרימת אוויר עבור "חדר נקי טורבולנטי"ממוזער|none|דפוס זרימת אוויר עבור "חדר נקי למינרי"

תקן לחדרים נקיים ISO 14644-1
 חלקיקים למטר מעוקב מחלקה 0.1 µm 0.2 µm 0.3 µm 0.5 µm 1 µm 5 µm ISO 1 10 2 ISO 2  100 24 10 4 ISO 3  1,000 237 102 35 8 ISO 4  10,000 2,370 1,020 352 83 ISO 5  100,000 23,700 10,200 3,520 832 29 ISO 6  1,000,000 237,000 102,000 35,200 8,320 293 ISO 7  352,000 83,200 2,930 ISO 8  3,520,000 832,000 29,300 ISO 9  35,200,000 8,320,000 293,000
תקן זה נקבע על פי מספר החלקיקים בגודל 0.1 מיקרון המותרים בנפח של מטר מעוקב (הגדרת התקן היא על פי המעריך של 10 במספר החלקיקים המותר - לדוגמה: ISO 1==>101). התקן המחמיר ביותר הוא ISO 1 והמקל ביותר הוא ISO 9.

תקן אמריקני פדרלי 209E
תקן פדרלי 209E (FED STD 209E) לסיווג ניקיון חלקיקים באוויר בחדרים נקיים ובאזורים נקיים היה תקן פדרלי שנועד לסיווג ניקיון האוויר, והיה מיועד לשימוש בסביבות כגון חדרים נקיים. התקן התבסס על מדידת מספר החלקיקים בגודל 0.5 מיקרון המותרים בנפח אוויר של רגל מעוקבת. תקן זה בוטל ב-29 בנובמבר 2001.

 חלקיקים לרגל מעוקבת מחלקה 0.1 µm 0.2 µm 0.3 µm 0.5 µm 1 µm 5 µm 1 35 7 3 1 10 350 75 30 10 1 100 3500 750 300 100 10 1 1,000 1,000 100 10 10,000 10,000 1,000 100 100,000 100,000 10,000 1,000

טבלת השוואת תקנים
 ISO 14644-1 FED STD 209E ISO 3 1 ISO 4 10 ISO 5 100 ISO 6 1,000 ISO 7 10,000 ISO 8 100,000

ראו גם
 מנעל אוויר

קישורים חיצוניים

 אתר IEST
 אתר GSFCC , GLOBAL SOCIETY FOR CONTAMINATION CONTROL


הערות שוליים

קטגוריה:תעשייה
נקי, חדר