RS-485

ANSI TIA/EIA-485 eli RS-485 (tai RS485) on standardi differentiaaliselle eli balansoidulle sarjaliikenneväylälle, johon voi liittyä useita väylälaitteita samanaikaisesti. ANSI viittaa standardiorganisaatioon, TIA/EIA ja RS tulevat englanninkielisistä sanoista Telecommunications Industry Association / Electronic Industries Alliance ja Recommended Standard. RS-485:ttä käytetään teollisuuden mittaus- ja ohjaussovelluksissa ja muissa automaatiojärjestelmissä, joissa väylälaitteiden etäisyydet ovat melko suuria (enimmillään suositellaan 4 000 jalkaa eli noin 1 200 metriä), tarvittavat siirtonopeudet suuria (enimmillään kymmeniä megabittejä sekunnissa) tai ympäristö häiriöinen. 

Kolmijohtimisessa (kierretty parikaapeli ja referenssitaso) RS-485-väylässä liikennöinti tapahtuu vuorosuuntaisesti, koska ainoastaan yksi väylälaite voi lähettää kerrallaan. Data kulkee tällöin parikaapeliväylällä ja vastaanottopäässä tulevaa dataa verrataan kolmannen linjan jännitearvoihin. Viisijohtimisessa RS-485-väylässä liikennöinti voi tapahtua kaksisuuntaisesti.

RS-485 määrittelee pelkästään väylän sähköiset ominaisuudet eli fyysisen kerroksen, toisin kuin RS-232. Differentiaalisen signaloinnin ja kierretyn parikaapelin ansiosta yhteismuotoiset häiriöt kumoutuvat liikennöintipiirissä. Tyypillisesti RS-485-väylän jännitetaso on välillä −7 V... +12 V ja väylälinja  terminoidaan 120 ohmin vastuksin, jotka on sijoitettu väylän molempiin päihin.

Muun muassa Modbus- ja Profibus-kenttäväylissä käytetään yleensä RS-485:ää fyysisenä kerroksena.

 Muuttuja  Arvo Kytkettävien laitteiden enimmäismäärä  32 eri osoitteellista laitetta (3-johtiminen kaapeli). Laitteista vain yksi voi lähettää tietoa kerrallaan. Suurin suositeltu tiedonsiirtoetäisyys  1 200 m Suurin tiedonsiirtonopeus  10 m:n etäisyydellä noin 35 Mbps,1 200 m:n etäisyydellä 100 kbps. Jännitealue  −7... +12 V, signaalitasoilla oltava vähintään 0,2 V jännite-ero.

ANSI TIA/EIA-422 (RS-422) -liityntä muistuttaa RS-485-liityntää, mutta RS-422-väylässä voi olla vain yksi lähetin kummankin suuntaisessa väylässä. Laitteita voi RS-422-väylässä olla enintään kymmenen.

Lähteet

 Aiheesta muualla 
http://www.rs485.com
Tutorial 763: Guidelines for Proper Wiring of an RS-485 (TIA/EIA-485-A) Network  (maximintegrated.com)
RS422 and RS485 Standards Overview and System Configurations

Luokka:Tietoliikenne
Luokka:Fyysinen OSI-kerros
Luokka:ANSI
Luokka:Sarjaväylät