کد شناسایی یکپارچه توزیع

کد شناسایی یکپارچه توزیع  نوعی کد شناسایی منحصربفرد تجهیزات و مشترکین شبکه‌های توزیع نیروی برق ایران است که از سال ۱۳۷۶ از آن استفاده می‌شود. از این کد برای شناسایی یکتای تجهیزات، آدرس دهی و به‌روز رسانی سریع اطلاعات شبکه و انتقال اطلاعات به رایانه استفاده می‌شود. 
جایگزین=تهران، شهرک اکباتان، پست توزیع نیروی برق G با کد شناسایی یکپارچه توزیع 13968SB00003|بندانگشتی|پست توزیع نیروی برق G با کد شناسایی یکپارچه توزیع 13968SB00003 

 تاریخچه 
اولین کد شناسایی منحصربفرد تجهیزات در کتاب استاندارد شبکه توزیع نیروی برق ایران در سال ۱۳۴۸ معرفی شد. در این کد فقط پایه‌های فشار متوسط، پستهای توزیع و پایه‌های فشارضعیف دارای کد شناسایی یکپارچه بودند. در سال ۱۳۷۵ در ششمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق مقاله‌ای با نام "کاربرد کد شناسایی یکپارچه برای شبکه های توزیع در سطح کشور" توسط غلامرضا صفارپور  و علی ممدوحی  ارائه گردید که در آن روشی برای کدگذاری تمام تجهیزات و مشترکین شبکه‌های توزیع معرفی شد. این روش در سال ۱۳۷۶ با تغییراتی جزئی از طرف توانیر برای یکپارچه سازی شناسایی تجهیزات و مشترکین شبکه‌های توزیع انتخاب گردید.

 ساختار کد شناسایی یکپارچه توزیع 
در کد شناسایی یکپارچه، کد تجهیزات توزیع از ۱۲ حرف و عدد تشکیل شده است. ۵ رقم سمت چپ آن، کد پستی ۵ رقمی مکانی است که دستگاه در آن قرار گرفته است. این ۵ رقم حاوی اطلاعات مکانی است که شرکت پست برای تمام کشور تهیه کرده است. 
جایگزین=پست توزیع نیروی برق واقع در بازار بوشهر نزدیک میدان انقلاب با کد شناسایی توزیع 75138SB07008|بندانگشتی|پست توزیع نیروی برق واقع در بازار بوشهر نزدیک میدان انقلاب با کد شناسایی توزیع 75138SB07008 

 کد شناسایی یکپارچه توزیع برای تجهیزات شبکه 
در کد تجهیزات شبکه‌ها دو مکان بعدی کد کالا و ۵ رقم بعدی شماره سریال وسیله مورد نظر در محدوده کد پستی است. شماره سریال مورد استفاده در کد کد شناسایی یکپارچه توزیع ارتباطی با شماره سریالی که کارخانه‌های سازنده تجهیزات برای دستگاهها تعیین می‌کنند ندارد و فقط یک شماره دلخواه است که باید در محدوده کد پستی یکتا باشد. به عنوان مثال اولین پست توزیع زمینی در محدوده کد پستی ۱۳۴۵۷ شماره سریال ۰۰۰۰۱ و دومین پست توزیع زمینی در محدوده کد پستی ۱۳۴۵۷ شماره سریال ۰۰۰۰۲ می‌گیرد و به همین ترتیب پستهای بعدی شماره سریالهای بعدی را به خود اختصاص می‌دهند.
+
کد شناسایی یکپارچه توزیع (تجهیزات)30000BS86931شماره ردیف دستگاه در مکانکد کالاکدپستی

 کد شناسایی یکپارچه توزیع برای مشترکین 
در کد شناسایی یکپارچه، کد مشترکین برق از ۱۲ عدد تشکیل شده است و مانند کد تجهیزات ۵ رقم اول (سمت چپ) آن، کد پستی ۵ رقمی مکانی است که کنتور مشترک در آن قرار گرفته است. از ۷ رقم آخر کد توزیع به طور یک پارچه استفاده می‌شود و شماره پرونده مشترک در آن قرار می‌گیرد. در بعضی مناطق کشور که شماره پرونده مشترکین بیش از ۷ رقم است، کد شناسایی یکپارچه مشترکین برق ۱۴ رقمی است و ۹ رقم سمت راست حاوی شماره پرونده مشترکین است.
جایگزین=پایه فشار ضعیف توزیع نیروی برق در شیراز با شبکه فشار ضعیف دو مداره با کد شناسایی (71377LP80566)|بندانگشتی|پایه فشار ضعیف توزیع نیروی برق در شیراز با شبکه فشار ضعیف دو مداره با کد شناسایی (71377LP80566) دسته مقره‌های هریک از مدارهای شبکه فشار ضعیف دارای یک کد مختص به خود هستند.

+کد شناسایی یکپارچه توزیع (مشترکین)765432186931شماره پرونده مشترککدپستی

 کد کالا در سیستم کد شناسایی یکپارچه 
در کد شناسایی یکپارچه، برای تمام تجهیزات ،کد در نظر گرفته نشده است، هرچند با کمک کد کالای ۲۳ گانه ،تمام تجهیزات به کار برده شده در شبکه توزیع که ارزش اطلاعاتی برای محاسبات مهندسی توزیع یا استخراج آمار دارند، به طور یکتا قابل شناسایی هستند. 
جایگزین=پایه فشار متوسط توزیع نیروی برق در بوشهر که شبکه فشار ضعیف نیز روی آن قرار دارد با کد شناسایی 75138HP28623|بندانگشتی|پایه فشار متوسط توزیع نیروی برق در بوشهر که شبکه فشار ضعیف نیز روی آن قرار دارد با کد شناسایی 75138HP28623دسته مقره‌های هریک از مدارهای شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط دارای کد مختص به خود هستند. 
+کد کالا در سیستم کد شناسایی یکپارچه توزیعردیفنام وسیلهکدیادداشتهای ضروری1پایه فشار قویHPپایه‌های برق ذاتاً دارای ولتاژ نیستند. وقتی یک پایه در شبکه فشار متوسط استفاده می‌شود کد HP می‌گیرد حتی اگر از همان پایه شبکه فشار ضعیف هم عبور کرده باشد.2پایه فشار ضعیفLPپایه‌های برق ذاتاً دارای ولتاژ نیستند. وقتی از یک پایه فقط شبکه فشار ضعیف عبور کرده باشد پایه به عنوان پایه فشار ضعیف شناخته شده و کد LP می‌گیرد.3شین فشار متوسطHB4شین فشار ضعیفLB5سر کابل فشار  متوسطCH6سر کابل فشار  ضعیفCLسر کابلهای فشار ضعیف از هر نوع که باشند و کابل شوها کد CL می گیرند7نقطه اتصالJNهرگاه دو دستگاه (مثلاً فیوز کات اوت و ترانسفورماتور هوایی) مستقیماً به هم متصل شده باشند، بین این دو یک نقطه اتصال (مجازی) با کد JN در نظر گرفته می‌شود.8سکسیونر فشار  متوسطAB9مفصل فشار  متوسطHJ10مفصل فشار ضعیفLJ11شالترSHبا نام «تابلو شالتر فشار ضعیف» یا «تابلو توزیع قدرت فشار ضعیف» یا «پیلار» نیز شناخته می‌شود12ترانسفورماتور  هواییAT13ترانسفورماتور  زمینیGT14جعبه انشعابDB15ریکلوزرRC16سکشنالایزرSC17اتوبوسترVR18پایه روشنایی معابرSL19پست زمینیSB20پست هواییSP21کلید قدرتСВ22گره ( مقره )  فشار ضعیفNLتک تک مقره‌های فشار ضعیف کد NL نمی‌گیرند. تمام مقره‌های یک مدار روی یک پایه فقط یک کد شناسایی می‌گیرند. در سیستم سه فاز چهار مقره، یک مدار فقط یک کد می‌گیرند.23گره ( مقره )  فشار متوسطNHتک تک مقره‌ها کد NH نمی‌گیرند. تمام مقره‌های یک مدار روی یک پایه، یک کد شناسایی می‌گیرند. در سیستم سه فاز، سه مقره یک مدار فقط یک کد می‌گیرند.

در اختصاص کد به تجهیزات توزیع از دیاگرام تک خطی استفاده می‌شود، بنابراین وقتی سیستم سه فاز باشد سرکابلها، مقره‌ها و مفصلهای هر سه فاز فقط یک کد شناسایی می‌گیرند.

 تغییرات نسبت به پیشنهاد اولیه 
طرح نهایی کد شناسایی یکپارچه توزیع نسبت به آنچه که در مقاله‌ی کاربرد کد شناسایی یکپارچه برای شبکه های توزیع در سطح کشور معرفی شد سه تفاوت وجود دارد.
 سرکابل فشار متوسط هوایی با کد کالای C1 و سرکابل فشار متوسط داخلی با کد کالای C3 مشخص می‌شد. در کد کالای نهایی برای سرکابل فشار متوسط از کد کالای CH استفاده شد.
 سرکابل فشار ضعیف هوایی با کد کالای C2 و سرکابل فشار ضعیف داخلی با کد کالای C4 مشخص می‌شد. در کد کالای نهایی برای سرکابل فشار متوسط از کد کالای CL استفاده شد.
 در نسخه نهایی کد کالا JN برای نقطه اتصال تجهیزات استفاده شد.
برای بهتر کردن خوانایی نیز کد کالا بین کد پستی و شماره سریال (یا شماره پرونده) قرار گرفت.

 منابع 

رده:اپراتورهای شبکه توزیع نیروی برق
رده:پایه‌های نصب
رده:تجهیزات الکتریکی
رده:تجهیزات و لوازم
رده:توزیع برق
رده:روشنایی معابر
رده:زیرساخت‌های انرژی در ایران
رده:زیرساخت‌های نیروی الکتریکی در ایران
رده:شرکت‌های برق