ایزیری ۲۸۶۸

ایزیری ۲۸۶۸ استاندارد ملی ایران با عنوان درجات حفاظت تأمین‌شده توسط محفظه‌ها (کد IP) است. این استاندارد روش طبقه‌بندی محفظهٔ وسایل برقی را از نظر درجهٔ حفاظت بیان می‌کند.

 تاریخچه 
اولین نسخهٔ این استاندارد در سال ۱۳۶۸ منتشر شد. تجدیدنظر اول آن مصوب ۱۳۷۵ است و تجدیدنظر دوم در اسفند ۱۳۸۶ به تصویب رسیده‌است. در تهیهٔ استاندارد ۲۸۶۸ از درجه حفاظت استفاده شده‌است.

 دامنهٔ کاربرد 
استادارد ۲۸۶۸ برای طبقه‌بندی درجهٔ حفاظت وسایل برقی تا ولتاژ نامی ۷۲٫۵ کیلوولت کاربرد دارد.

 کد IP تعریف‌شده 
مطابق این استاندارد، درجهٔ حفاظتی که به وسیلهٔ محفظه تأمین می‌شود به وسیلهٔ کد IP مشخص می‌شود. ساختار این کد در جدول زیر توضیح داده شده است:
   ۲  ۳  C  H حروف مشخص‌کنندهٔ کد  مشخصهٔ عددی اول.اعداد ۰ تا ۶ یا حرف X  مشخصهٔ عددی دوماعداد ۰ تا ۸ یا حرف X  حرف اختیاری اولیکی از حروف A، B، C یا D  حرف اختیاری دومیکی از حروف W، S، M یا H

از حرف X در جایی استفاده می‌شود که تعیین مشخصهٔ مربوط به آن ضرورتی نداشته باشد. معنی هر یک از علائم دیگر به‌طور مختصر در جداول زیر آمده‌است:

+ اولین مشخصهٔ عددی مقدار ۰  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶ معانی مربوط به حفاظت وسیلهدر برابر نفوذ اجسام جامد خارجی حفاظت‌نشده  قطر ≤ 50mm  قطر ≤ 12.5mm  قطر ≤ 2.5mm  قطر ≤ 1mm  حفاظت‌شده در برابر گردوغبار  نفوذناپذیر در برابر گردوغبار معانی مربوط به حفاظت افراددر برابر دسترسی به قسمت‌های خطرناکحفاظت‌نشده  با پشت دست  با انگشت  با ابزار  با سیم  با سیم  با سیم

+ دومین مشخصهٔ عددی مقدار ۰  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸ معانی مربوط به حفاظت وسیلهدر برابر نفوذ آب با اثرات زیان آورحفاظت‌نشده  چکیدن عمودی آب  چکیدن آب (با ۱۵° انحراف نسبت به حالت قائم)  ترشح آب  پاشیدن آب  فوران آب  فوران شدید آب  غوطه‌وری موقت  غوطه‌وری دائم

+ حرف اختیاری اول (حرف اضافی) مقدار A  B  C  D معانی مربوط به حفاظت افراد در برابر دسترسی به قسمت‌های خطرناک با…پشت دست انگشت  ابزار  سیم

+ حرف اختیاری دوم (حرف تکمیلی) مقدار H  M  S  W اطلاعات تکمیلی مخصوصدستگاه ولتاژ بالا  حرکت در حین آزمون آب  ثابت در حین آزمون آب  شرایط آب و هوایی

اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از این نشانه‌ها و شرح دقیق شرایط آزمون در متن استاندارد موجود است.

 پانویس 

 منابع 


۲۸۶۸