Rippkeerdkaabel

Elektri rippkeerdkaabel on õhukaabel, mis on spetsiaalselt kavandatud kasutamiseks jaotusvõrkudes imastikukindla elektrivõrgu ehitamiseks. Sarnaselt tavalisele rippkeerdtrossile koosneb see mitmest juhtmest või traadist, mis on keeratud kokku ühtseks struktuuriks, kuid lisaks võtab see arvesse ka elektrienergia edastamise nõudeid.

Keeramisvormi saab jagada kaheks tüübiks: regulaarne keeramine ja ebaregulaarne keeramine.

 Regulaarne keeramine: Juhtmed on keeratud erinevates suundades regulaarsete, kontsentriliste ja järjestikuste kihtidena.
 Ebaregulaarne keeramine: Kõik koostisosade juhtmed on keeratud samas suunas.

Elektri rippkeerdkaablid peavad vastama elektriohutusstandarditele ning  juhtima elektrit ohutult ja tõhusalt paigaldatud õhuliinimastidel. Õhukaabli sooned  on varustatud isolatsioonikattega, et kaitsta juhtmeid väliskeskkonna mõjude eest ning vältimaks lekkevoolu. Rippkaabli materjalid, konstruktsioon, omadused ja testid peavad vastama standardile EVS-HD 626 /1.

Madalpinge õhuliinid ehitatakse isoleerimata või isoleeritud kandevneutraal PEN-juhtmega (ehk kandurjuhtmega, AMKA) või võrdselt kandvate soontega rippkaablitega (EX), olenevalt võrguettevõtaja nõuetest. Üldiselt valmistatakse rippkaablid riststruktureeritud polüetüleen-(PE-, PEX-, PEH-, XLPE-)isolatsiooniga. Isolatsiooni struktuur peab takistama niiskuse levimist pikisuunas ja olenevalt paigaldustingimustest vajadusel ka ristisuunas.

Selliseid kaableid kasutatakse 0,4 kV õhuliinidel, kus on vajalik elektrienergia edastamine kõrgel asuvates, raskesti ligipääsetavates kohtades, tihe- asustusega aladel. Näiteks mägedes, metsades ning edukalt kasutatakse ka linna tingimustes.

AMKA kasutamisel ühenduskaablina tuleb arvestada, et AMKA-rippkeerdkaabli lõpetamine otse hoone seinal on lubatud vaid trafodes ja selliste hoonete puhul, millele toite tagamine maakaabli abil ei ole näiteks kaljuse pinnase tõttu võimalik. Kuigi seinal lõppev paigaldusviis on lubatud, tuleb selle kasutamist vähemalt õuealal vältida. Suhteliselt kõrgel teostatav paigaldus võib osutuda keeruliseks või liiga kalliks lahenduseks. Maakaabli kasutamise poolt sellistes olukordades räägib ka see, et maakaablil on jaotusvõrkudes ülepingeid vähendav mõju on oluliselt parem kui AMKA-rippkeerdkaablil.

 Viited 

Kategooria:Elekter