Juhtme läbimõõt

Suuruse märkimiseks kasutatakse Euroopas ristlõike pindala ruutmillimeetrites. Ameerikas kasutatakse standardit American Wire Gauge, mille korral suuremad numbrid tähistavad väiksema mõõduga juhet.

Juhtme suuruste tabel

Tabel näitab nii läbimõõtu, ristlõike pindala, kui ka lubatavat amperaaži. Läbimõõdu mõõt on mõeldud ühekiulisele kaablile (nn. plank-kaabel). Mitmekiulise kaabli puhul arvutatakse kõigi kiudude läbilõike pindala. Sulamisvool on arvestatud temperatuuri 25°C juures. Tabel arvestab alalisvoolu või vahelduvvooluga, mille sagedus on väiksem kui 60 Hz, ning ei võta arvesse pinnaefekti.

{| class="wikitable" style="font-size:97%; text-align:center;"
|- 
!rowspan=2| AWG !!colspan="2"|Läbimõõt ||Keerdusid,ilma isolatsioonita ||Pindala||Vasetakistus !!rowspan=2 |Vaskjuhtmeamperaaž60/75/90 °C juures
!colspan=3|Vase sulamisvool
|-
| (toll) || (mm) || (cm kohta) || (mm2) || (Ω/km)(mΩ/m) ||~10 s || 1 s || 32 ms
|-
| 0000 (4/0)  ||  0,4600¹  ||  11,684¹  ||  0,856  || 107 ||  0,1608  ||  195 / 230 / 260  ||  3,2 kA  ||  31 kA  ||  173 kA
|-                  
|  000 (3/0)  ||  0,4096  ||  10,405  ||  0,961  ||  85,0  ||  0,2028  ||  165 / 200 / 225  ||  2,7 kA  ||  24,5 kA  ||  137 kA
|-                  
|  00 (2/0)  ||  0,3648  ||  9,266  ||  1,08  ||  67,4  ||  0,2557  ||  145 / 175 / 195  ||  2,3 kA  ||  19,5 kA  ||  109 kA
|-                  
|   0 (1/0)  ||  0,3249  ||  8,251  ||  1,21  ||  53,5  ||  0,3224  ||  125 / 150 / 170  ||  1,9 kA  ||  15,5 kA  ||  87 kA
|-                  
| 1 ||  0,2893  ||  7,348  ||  1,36  ||  42,4   ||  0,4066 ||  110 / 130 / 150  ||  1,6 kA  ||  12 kA  ||  68 kA
|-                  
| 2 ||  0,2576  ||  6,544  ||  1,53  ||  33,6   ||  0,5127 ||  95 / 115 / 130  ||  1,3 kA  ||  9,7 kA  ||  54 kA
|-                  
| 3 ||  0,2294  ||  5,827  ||  1,72  ||  26,7   ||  0,6465 ||  85 / 100 / 110  ||  1,1 kA  ||  7,7 kA  ||  43 kA
|-                  
| 4 ||  0,2043  ||  5,189  ||  1,93  ||  21,2   ||  0,8152 ||  70 / 85 / 95  ||  946 A  ||  6,1 kA  ||  34 kA
|-                  
| 5 ||  0,1819  ||  4,621  ||  2,16  ||  16,8   ||  1,028  ||   ||  795 A  ||  4,8 kA  ||  27 kA
|-                  
| 6 ||  0,1620  ||  4,115  ||  2,43  ||  13,3   ||  1,296  ||  55 / 65 / 75  ||  668 A  ||  3,8 kA  ||  21 kA
|-                  
| 7 ||  0,1443  ||  3,665  ||  2,73  ||  10,5   ||  1,634  ||   ||  561 A  ||  3 kA  ||  17 kA
|-                  
| 8 || 0,1285  ||  3,264  ||  3,06  ||  8,37  ||  2,061  ||  40 / 50 / 55  || 472 A  ||  2,4 kA  ||  13,5 kA
|-                  
| 9 ||  0,1144  ||  2,906  ||  3,44  ||  6,63   ||  2,599  ||   ||  396 A  ||  1,9 kA ||  10,7 kA
|-                  
| 10 ||  0,1019  ||  2,588  ||  3,86  ||  5,26   ||  3,277  ||  30 / 35 / 40  ||  333 A  ||  1,5 kA  ||  8,5 kA
|-                  
| 11 ||  0,0907  ||  2,305  ||  4,34  ||  4,17   ||  4,132  ||   ||  280 A  ||  1,2 kA  ||  6,7 kA
|-                  
| 12 ||  0,0808  ||  2,053  ||  4,87  ||  3,31   ||  5,211  ||  25 / 25 / 30  ||  235 A  ||  955 A  ||  5,3 kA
|-                  
| 13 ||  0,0720  ||  1,828  ||  5,47  ||  2,62   ||  6,571  ||   ||  198 A  ||  758 A  ||  4,2 kA
|-                  
| 14 ||  0,0641  ||  1,628  ||  6,14  ||  2,08   ||  8,286  ||  20 / 20 / 25  ||  166 A  ||  601 A  ||  3,3 kA
|-                  
| 15 ||  0,0571  ||  1,450  ||  6,90  ||  1,65   ||  10,45  ||   ||  140 A  ||  477 A  ||  2,7 kA
|-                  
| 16 ||  0,0508  ||  1,291  ||  7,75  ||  1,31   ||  13,17  ||- / - / 18  ||  117 A  ||  377 A  ||  2,1 kA
|-                  
| 17 ||  0,0453  ||  1,150  ||  8,70  ||  1,04   ||  16,61  ||   ||  99 A  ||  300 A  ||  1,7 kA
|-                  
| 18 ||  0,0403  ||  1,024  ||  9,77  ||  0,823  ||  20,95  ||- / - / 14  ||  83 A  ||  237 A  ||  1,3 kA
|-                  
| 19 ||  0,0359  ||  0,912  ||  11,0  ||  0,653  ||  26,42  ||   ||  70 A  ||  189 A  ||  1 kA
|-                  
| 20 ||  0,0320  ||  0,812  ||  12,3  ||  0,518  ||  33,31  ||   ||  58,5 A  ||  149 A  ||  834 A
|-                  
| 21 ||  0,0285  ||  0,723  ||  13,8  ||  0,410  ||  42,00  ||   ||  49 A  ||  119 A  ||  662 A
|-                  
| 22 ||  0,0253  ||  0,644  ||  15,5  ||  0,326  ||  52,96  ||   ||  41 A  ||  94 A  ||  525 A
|-                  
| 23 ||  0,0226  ||  0,573  ||  17,4  ||  0,258  ||  66,79  ||   ||  35 A  ||  74 A  ||  416 A
|-                  
| 24 ||  0,0201  ||  0,511  ||  19,6  ||  0,205  ||  84,22  ||   ||  29 A  ||  59 A  ||  330 A
|-                  
| 25 ||  0,0179  ||  0,455  ||  22,0  ||  0,162  ||  106,2  ||   ||  24 A  ||  47 A  ||  262 A
|-                  
| 26 ||  0,0159  ||  0,405  ||  24,7  ||  0,129  ||  133,9  ||   ||  20 A  ||  37 A  ||  208 A
|-                  
| 27 ||  0,0142  ||  0,361  ||  27,7  ||  0,102  ||  168,9  ||   ||  17 A  ||  30 A  ||  165 A
|-                  
| 28 ||  0,0126  ||  0,321  ||  31,1  ||  0,0810  ||  212,9  ||   ||  14 A  ||  23 A  ||  131 A
|-                  
| 29 ||  0,0113  ||  0,286  ||  35,0  ||  0,0642  ||  268,5  ||   ||  12 A  ||  19 A  ||  104 A
|-                  
| 30 ||  0,0100  ||  0,255  ||  39,3  ||  0,0509  ||  338,6  ||   ||  10 A  ||  15 A  ||  83 A
|-                  
| 31 ||  0,00893  ||  0,227  ||  44,1  ||  0,0404  ||  426,9  ||   ||  9 A  ||  12 A  ||  65 A
|-                  
| 32 ||  0,00795  ||  0,202  ||  49,5  ||  0,0320  ||  538,3  ||   ||  7 A  ||  9 A  ||  52 A
|-                  
| 33 ||  0,00708  ||  0,180  ||  55,6  ||  0,0254  ||  678,8  ||   ||  6 A  ||  7 A  ||  41 A
|-                  
| 34 ||  0,00630  ||  0,160  ||  62,4  ||  0,0201  ||  856,0  ||   ||  5 A  ||  6 A  ||  33 A
|-                  
| 35 ||  0,00561  ||  0,143  ||  70,1  ||  0,0160  || 1079 ||   ||  4 A  ||  5 A  ||  26 A
|-                  
| 36 ||  0,00500¹  ||  0,127¹  ||  78,7  ||  0,0127  || 1361 ||   ||  4 A  ||  4 A  ||  20 A
|-                  
| 37 ||  0,00445  ||  0,113  ||  88,4  ||  0,0100  || 1716 ||   ||  3 A  ||  3 A  ||  16 A
|-                  
| 38 ||  0,00397  ||  0,101  ||  99,3  || 0,00797  || 2164 ||   ||  3 A  ||  2 A  ||  13 A
|-                  
| 39 ||  0,00353  ||  0,0897  || 111 || 0,00632  || 2729 ||   ||  2 A  ||  2 A  ||  10 A
|-

| 40 ||  0,00314  ||  0,0799  || 125 || 0,00501  || 3441 ||   ||  1 A  ||  2 A  ||  8 A
|}
¹ – Definitsiooni järgi täpne.

Viited

Kategooria:Elektrotehnika