IP-kood

IP-kood (või -kaitseaste, inglise Ingress Protection) on standardiga EVS-EN 60529 "ÜMBRISTEGA TAGATAVAD KAITSEASTMED (IP-KOOD)" ja/või IEC 60529EVS-EN 60529:2001/AC:2009. Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood) normitud tähis, mis kehtib ümbristega tagatavate kaitseastmete liigituse kohta elektriseadmete arvutuslikul pingel kuni 72,5 kV iseloomustades kaitstust välismõjude, sealhulgas tolmu ja vee eest. Standardi eesmärk on normida

 a) elektriseadmete ümbristega tagatavate kaitseastmete määratlused, arvestades 

 inimeste kaitset juurdepääsu eest ümbristes paiknevatele ohtlikele osadele, 
 ümbrises paikneva seadme kaitset tahkete võõrkehade sissetungimise eest, 
 ümbrises paikneva seadme kaitset sissetungiva vee kahjuliku toime eest; 

 b) kaitseastmete tähised; 
 c) kaitseastmetele esitatavad nõuded; 
 d) katsetused, mis tuleb sooritada, et tõestada ümbriste vastavust käesoleva standardi nõuetele.

Ümbrise kaitseastet tähistatakse IP-koodiga alljärgnevalt kirjeldatud viisil.

IP        2       3        C       H

│         │       │        │       │

Algustähed (International Protection)           ────────────┘         │       │        │       │

Esimene tunnusnumber (0 kuni 6 või täht X)      ──────────────────────┘       │        │       │

Teine tunnusnumber (0 kuni 9 või täht X)        ──────────────────────────────┘        │       │

Mittekohustuslik lisatäht (A, B, C või D)       ───────────────────────────────────────┘       │

Mittekohustuslik täiendtäht (H, S, M või W)     ───────────────────────────────────────────────┘

Näiteks kaitseastmele IP22 (lugeda "kaks–kaks", mitte "kakskümmend kaks") vastavasse elektrivõrgu-pistikupessa ei saa toppida sõrmi ja seda ei kahjusta  vertikaalselt langevad piisad.

Koodi osad
Kaitse tahkete osade eest
IP-koodi esimene number väljendab kaitset tahkete osade sisestamise vastu.

 Tase  Kaitstava objekti suurus  Mille vastu efektiivne 0 –  kaitse kontakti vastu puudub 1 > 50 mm  suured kehaosad nagu näiteks käsivars, kuid tahtliku kontakti vastu kaitse puudub 2 > 12,5 mm  näpud ja sarnased objektid 3 > 2,5 mm  tööriistad, pakus juhtmed jne 4 > 1 mm  enamus juhtmeid, kruvid 5 tolmule vastupidav  tolmu sissepääsemine pole täielikult välistatud, kuid seadme töötamist tolm ei häiri 6 tolmukindel  tolmutihe, täielikult kontaktikindel

Veekindlus
Teine number näitab korpuse veekindlust.

 Tase Mille vastu kaitstud Testitud Detailid 0 pole kaitstud  –  – 1 tilkuv vesi  vertikaalselt tilkuval veel pole kahjulikku toimet  Testi kestus: 10 minutit
Vee kogus võrdne 1 mm vihmaveega minuti kohta 2 tilkuv vesi kui kallutatud kuni 15°  vertikaalselt tilkuval veel pole kahjuliku mõju kuni 15° kallutamiseni normaalolekust  Testi kestus: 10 minutit
Vee kogus võrdne 3 mm vihmaveega minuti kohta 3 pihustatud vesi  pihustatud vesi kuni 60° vertikaalist ei oma kahjulikku mõju  Testi kestus: 5 minutit
Vee kogus: 0,7 liitrit minutis
Rõhk: 80–100 kPa 4  pritsiv vesi  suvalisest küljest pritsiv vesi ei tohi kahjulikult mõjuda  Testi kestus: 5 minutit
Vee kogus: 10 liitrit minutis
Rõhk: 80–100 kPa 5 veejoad  korpuse vastu pritsitud veejoad düüsidest (6,3 mm) ei tohi kahjulikult mõjuda  Testi kestus: vähemalt 15 minutit
Veekogus: 12,5 liitrit minutis
Rõhk: 30 kPa 3 m kauguselt 6 tugevad veejoad  korpuse vastu pritsitud veejoad düüsidest (12,5 mm) ei tohi kahjulikult mõjuda  Testi kestus: vähemalt 3 minutit
Veekogus: 100 liitrit minutis
Rõhk: 100 kPa 3 m kauguselt 6K tugevad veejoad kõrgendatud rõhuga korpuse vastu pritsitud suurendatud survega veejoad düüsidest (6,3 mm) ei tohi kahjulikult mõjuda  Testi kestus: vähemalt 3 minutit
Veekogus: 74 liitrit minutis
Rõhk: 1000 kPa 3 m kauguselt 7 sukeldamine kuni 1 m sügavusele vee pääs seadmesse pole võimalik, kui seade on ettenähtud sügavusel (kuni 1 m sügavusel) Testi kestus: 30 minutit
Sügavust 1 m mõõdetakse seadme alumisest osast ja ülemine osa peab vähemalt 15 cm sügavusel olema 8 sukeldamine sügavamale kui 1 m  seade sobib püsivaks sukeldamiseks tootja poolt määratud tingimustel. Tavaliselt tähendab see, et seade on hermeetiliselt suletud. Mõnede seadmete puhul tähendab see, et vesi võib sisse pääseda, kuid ei põhjusta kahju  Testi kestus: püsiv vette sukeldamine
Tootja määratud sügavus, enamasti kuni 3 m9k võimsad kõrge temperatuuriga veejoad kaitstud lähedalt, kõrge surve ja temperatuuriga veejugade vastu –

Viited

Välislingid
Equipment for explosive atmospheres / Construction of electrical apparatus (general), IEV ref 426-04-02, degree of protection of enclosure IP (abbreviation) numerical classification according to IEC 60529 preceded by the symbol IP applied to the enclosure of electrical apparatus.
Kategooria:Elekter
Kategooria:Standardid