Paigalduskaabel

Paigalduskaabel on kaabel, mida kasutatakse elektrienergia jaotamiseks madalpingel hoonete elektripaigaldistes.Standard EVS-HD 60364-5-52:2011. Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud

Eestis on normitud paigalduskaabli tüüp PPJEVS 720:2011 Paigalduskaablid. Polüvinüülkloriidmantliga paigalduskaabel PPJ: 
nimipingele 300/500 V (2–5 soont ristlõikega 1,5 mm2 või 2,5 mm2);
nimipingele 450/750 V (2–5 soont ristlõikega 4 mm2 kuni 25 mm2).

 Kaabli ehitus 
Kaablisooned on normikohaselt vasktraadist, mida katab isolatsioonikiht. Sooned võivad olla keerutatud kimbuks. Sageli kasutatakse soonte vahel täitemassi, mille abil tehakse kaabel ristlõikelt ümaraks. Väliskeskkonna toime eest kaitseb sooni väliskest ehk mantel.https://web.archive.org/web/20140416184110/http://www.evs.ee/EVS/Uudised2013/Uudised2011/tabid/312/NewsId/1002f6e7-bc52-480b-8075-346436908a8d/Default.aspx  Eesti omad kaablistandardid uuenesid

Sooneisolatsioon on enamasti polüvinüülkloriidist (PVC). Et see materjal eraldab kuumenemisel ja põlemisel  mürgist gaasi, siis on hakatud polüvinüülkloriidi asendama halogeenivabade polümeermaterjalidega.

Kaablisoonte isolatsiooni värvid
Euroopa Elektrotehnika Standardimiskomitee https://web.archive.org/web/20180806145543/https://www.evs.ee/EVS/Liikmelisus/Euroopa/tabid/144/Default.aspx  Euroopa standardimisorganisatsioonid standardis HD 308 S2:2007 on kindlaks määratud jäikade ja painduvate paigalduskaablite soonte isolatsiooni värvid vastavalt soonte otstarbele järgmiselt:https://web.archive.org/web/20180806115736/http://www.draka.ee/index.php?page=175  Kaablite soonte värvid CENELEC standardi järgi
faasisooned (L1, L2, L3) ‒ pruun, must, hall;
neutraalsoon (N) ‒ sinine;
kaitsesoon (PE) ja samuti kaitsejuhiga ühitatud neutraalsoon (PEN)  kollarohelisetriibuline.

Viited

 Välislingid 
AS DRAKA KEILA CABLES poolt turustatavate paigalduskaablite ja juhtmete andmed
NKT poolt Rootsis turustatavad paigalduskaablid ja juhtmed
 Soome kaablitootja REKA paigalduskaabel MMJ
Hollandi XMvK tüüpi paigalduskaabel

Kategooria:Elektrotehnika