Juhistikusüsteem

Juhistikusüsteem on madalpingelistes elektrivõrkudes kasutatav elektrijuhtide kogum elektrienergia edastamiseks tarbijatele. 

Vahelduvvoolu energiat edastatakse kolmefaasiliste elektriahelate kaudu. Energiat edastavad tööjuhid, milleks on faasijuhid ja nende ühise punktiga  ‒ neutraalpunktiga ‒ ühendatud neutraaljuht.

Olenevalt süsteemist võib neutraalpunkt olla maandatud, seda eelkõige inimeste ohutuse tagamiseks. Samal otstarbel on juhistikusüsteemis kaitsejuht (või kaitsejuhid). Kaitsejuhtide abil luuakse kaitsemaandus, s.t ühendatakse maaga pingealtid seadmeosad (elektripaigaldise või elektritarviti need normaalselt ohutud metallosad, mis isolatsioonirikke korral võivad pinge alla sattuda).

Juhistikusüsteemid erinevadki üksteisest selle poolest, kas ja kuidas on tööjuhid alajaama trafo sekundaarpoolel maandatud ja kuidas on korraldatud kaitsemaandus tarbija juures.
Juhistikusüsteemide liigid 
IT-süsteem ‒ tööjuhid on maandamata (maast isoleeritud), kaitsemaandus on ainult elektritarviti juures
TT-süsteem ‒ faasijuhtide neutraalpunkt ja neutraaljuht on alajaamas maandatud (ühendatud maanduriga) ja elektritarviti juures on kohalik kaitsemaandus
TN-süsteem ‒ tööjuhtide neutraalpunkt ja neutraaljuht on alajaamas maandatud, samamoodi nagu TT-süsteemis, kuid erinevusena kasutatakse neutraalpunktiga ühendatud kaitsemaandusjuhti. Selleks võib olla eraldi kaitsejuht (tähis PE) või siis on kaitsejuht neutraaljuhiga N ühitatud (tähis PEN). Vastavalt saadakse TN-süsteemi kaks alasüsteemi:
TN-C ‒ ühise kaitse- ja neutraaljuhiga süsteem
TN-S ‒ eraldi kaitsejuhiga süsteem

Juhistikusüsteemide ja juhtide tähiste selgitus
pisi|350px|Juhistikusüsteemi TN-C-S skeemL1, L2, L3 ‒ faasijuhid; N ‒ neutraaljuht; PE ‒ kaitsejuht; PEN ‒ neutraaljuhiga ühitatud kaitsejuhtJuhistikusüsteemide tähised põhinevad prantsuse keelel:
I ‒ isole  isoleeritud
T ‒ terre  maa
N ‒ neutre  neutraal
C ‒ combine  ühitatud
S ‒ separe  eraldatud

Juhtide rahvusvahelised tähised tulenevad inglise keelest:
L ‒ live  pingestatud;
N ‒ neutral  neutraal;
P ‒ protection  kaitse;
E ‒ earth maa;
neist moodustatud lühend PE tähistab kaitsemaandusjuhti ja PEN neutraaljuhiga ühitatud kaitsejuhti.

Juhistikusüsteem TN-C-S
Eestis on madalpingel valdavalt kasutusel kombineeritud edastussüsteem TN-C/TN-S (lühemalt TN-C-S). Alajaamast tuleb TN-C-juhistiku neljasooneline kaabel tarbija elektripaigaldiseni. Liitumiskilbi maanduslatil hargneb ühitatud kaitse- ja neutraaljuht PEN neutraaljuhiks N ja kaitsejuhiks PE, nii et moodustub TN-S-süsteem.

Selles süsteemis tuleb kolmefaasilise tarviti juurde viiesooneline kaabel, mille kaitsemaandussoon (PE) ühendatakse toidetava seadme kaitsemaandusklemmiga (selle juures on maandusmärk). Ühefaasiline tarviti saab toidet kolmesoonelise kaabliga, mille faasisoone (L) isolatsioon on must, pruun või hall, neutraalsoonel (N) sinine ja kaitsemaandussoonel (PE) kollarohelise triibuline (sama värvi on ka PEN).

Kaitsemaanduskontaktidega pistikseadise abil võrku ühendatud elektritarviti puutealtid osad, nt metallkest, on kaitsejuhi kaudu maandatud. Kui isolatsioonirikke tõttu või muul põhjusel tekib kereühendus (faasijuht satub näiteks ühendusse seadme metallkestaga), läbib faasijuhti ja maaga ühendatud kaitsejuhti lühisvool (maaühendusvool) ning kaitselüliti (või sulavkaitse) lülitab riknenud juhistikuosa kiiresti välja.

Standardid
EVS-HD 60364-1:2008. Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused
EVS-HD 60364-4-41:2007. Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest

Vaata ka
Faasijuht
Neutraaljuht
Kaitsejuht

Kirjandus
Endel Risthein. "Madalpingepaigaldiste juhistikusüsteemid". Tallinn, EETEL-Ekspert, 2010. 104 lk

Välislingid
 JuhistikudKategooria:Elektrotehnika

ckb:سیستەمی به‌زه‌ویکردن