Siemens LOGO!

Siemens LOGO! on Siemens AG programmeeritav relee. 

 Omadused 
Siemens LOGO!-l on 8 sisendit ja 4 väljundit. Toitepinge poolest jagunevad mudelid 12 V / 24 V alalispingel, 24 V vahelduv- ja alalispingel ja 230 V vahelduvpingel töötavad. Väljundid on kas releega (maksimaalne koormus 10 A väljundile) või transistorväljundid (maksimaalne koormus 0,3 A väljundile). Tööks vajalikku programmi hoitakse EEPROM-püsimälus. 

Siemens LOGO!-l on mitmesuguseid laiendusmooduleid, digitaalsisendid ja -väljundid (maksimum 24 sisendit ja 16 väljundit), analoogsisendid ja -väljundid, samuti kommunikatsioonimoodulid sideks EIB/KNX ja AS kaudu.

Uuemal mudelil (tüübinumbri lõpp 0BA8) on maksimum 24 sisendit ja 20 väljundit. Uuel mudelil on programmeerimiseks ja andmetevahetuseks Etherneti võrguliides, samuti on võimalik ehitada keerukamaid süsteeme mitmest (kuni 8) omavahel suhtlevast baasmoodulist (maksimumkonfiguratsioonis 88 digitaalsisendit, 80 digitaalväljundit, 40 analoogsisendit ja 18 analoogväljundit). Tänu Etherneti-liidesele saab Logo! 0BA8 baasmooduleid ühendada Profinet kaudu erinevate HMI ja näiteks S7-200 ja S7-1200 PLC süsteemidesse.

Varasemate mudelite laiendusmoodulid ei ole 0BA8 juures enam kasutatavad.

Alates 2016 novembrist täienes baasmoodul uuema revisioniga 0BA8:FS4. Uus baasmoodul toob juurde täis- ja ujukomaarvu teisenduse ning Modbus TCP kasutusvõimaluse. Samuti laiendati baasmooduli lubatud töötemperatuurivahemikku –20 °C ... +55 °C.

 Programmeerimine  
 LOGO! Soft Comfort tarkvara abil lauaarvutist 
 Sõrmistikult ekraaniga mudelite puhul 

 Programmeerimiskeeled  
 FBD – Functional Block Diagram
 LD – Ladder

 Tarkvara  
 LOGO! Soft Comfort  
Arvutis LOGO! programmi väljatöötamiseks kasutatav graafiline tarkvara, millel on järgmised võimalused: 
 Funktsionaalsete moodulite lisamine ja ühenduste loomine nende vahel
 Simulatsioon
 Valmis programmi saatmine LOGO! programmeeritavale releele (demoversioonis keelatud)
 Reaalajas programmi silumisfunktsionaalsus 

 LOGO! Soft Comfort V6.0  
 Aritmeetilised funktsioonid 
 Impulssmodulatsioon (:en:Pulse-width modulation)
 Võrguside LOGO! relee ja arvuti vahel

 LOGO! Soft Comfort V7.0  
 Lisatud Etherneti-liidesega LOGO! (0BA7) programmeerimise võimalus
 Astronoomiline kell
 PI-kontroller

 LOGO! Soft Comfort V8.0 
 Lisatud 0BA8 seeria tugi
 Võimalus luua võrgutopoloogia moodulite vahel

 LOGO! Soft Comfort V8.1 
 Lisatud 0BA8.FS4 seeria tugi

 Välislingid  
 LOGO! Siemensi veebisaidil 
Kategooria:Automaatika
Kategooria:Siemens