Maandamine

pisi|püsti=1.3|Ühefaasilise paigalduskaabli sooned (cable jacket – kaablimantel, wire insulation – sooneisolatsioon, stripped wire – paljas traat)

Maandamine on elektrotehnikas paigaldise või seadme teatavate elektrit juhtivate osade vahetu, galvaaniline ühendamine maaga (maapinnaga, pinnasega). Maandamiseks ühendatakse maandatav osa  kaitse- ja maandusjuhtide kaudu pinnases paikneva maanduriga.

Maandamist on vaja elektriohutuse tagamiseks (kaitsemaandus) ja elektriseadme normaalse  töö tagamiseks (talitlusmaandus).EE 6. köide, 1992

Kaitsemaandus võimaldab ära hoida ohtliku pinge tekkimist ja kestmist elektri- jm seadmete metallkerede ja maa vahel mitmesuguste rikete korral. Näiteks seadme kereühenduse tekkimisel moodustab kaitsejuht (PE) lühisahela ja katselüliti katkestab kiiresti ohtliku pingega toiteahela. Paigaldise maandur on peamiselt vajalik rikkevoolukaitselüliti rakendumise ja potentsiaaliühtlustuse tagamiseks.

Kaitsemaanduseks loetakse ka välguvarda maandust (välguvoolu hajutamiseks maasse).

Talitlusmaandus tagab elektripaigaldistes sobiva pinge- ja voolujaotuse. Elektriseadmete, paigaldiste ja võrkude mingi ühe punkti maandamine on vajalik ka selleks, et ühtlustada faasijuhtide pingeid maa suhtes.

Maandamise ja potentsiaaliühtlustuse nõuded on esitatud elektriohutuse põhistandardis EVS-EN 61140:2016 – Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele.Eesti standard EVS-EN 61140:2016

Paigalduskaabli soonte isolatsiooni värvid:
• faasisooned (L1, L2, L3) ‒ pruun, must või hall;
• neutraalsoon (N) ‒ sinine;
• kaitsesoon (PE) ja samuti kaitsejuhiga ühitatud neutraalsoon (PEN) – kollarohelisetriibuline.

 Vaata ka 
Maandur
Maanduslatt
Potentsiaaliühtlustus

 Viited 

 Välislingid 
 Madalpingevõrgud : 3.1.1.2 Maandamine
 Raivo Teemets. Elektrivarustus : 4.2 Maandamine

Kategooria:Elektrotehnika